สรุป: เครื่องปั่นไฟ GENY DCA35ESF ขนาด 33 kVA / 26 kW แบบตู้เก็บเสียง (Silent Canopy) เครื่องยนต์ดีเซล FAWDE 4DW92-39D ระบายความร้อนด้วยน้ำ อัลเตอร์เนเตอร์ DEPCO DPC184G ระบบไฟ 400 / 230 V 3 เฟส 4 สาย 50 Hz 1500 รอบ/นาที ตู้ควบคุม DENYO และเบรกเกอร์ DELIXI MCCB 3 โพล จำหน่ายโดย เอส.อี.เอ. พาวเวอร์ เจ็นท์ พร้อมบริการติดตั้งและอะไหล่ทั่วประเทศ เครื่องปั่นไฟ GENY รุ่น DCA35ESF เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล (diesel generator) ขนาด 33 kVA / 26 kW สำหรับงานไฟสำรองฉุกเฉิน (Standby) และจ่ายไฟต่อเนื่อง (Prime) เหมาะกับโรงงานขนาดเล็กถึงกลาง อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร งานก่อสร้าง และงานเช่าเครื่องปั่นไฟ ชุดเครื่องประกอบบนแท่นเหล็กหนาแบบ heavy duty พร้อมยางรองกันสั่นสะเทือนระหว่างเครื่องยนต์-อัลเตอร์เนเตอร์กับแท่น และถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุ 50.5 ลิตร จุดเด่น เครื่องยนต์ดีเซล FAWDE 4DW92-39D 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลัง 29 kW ที่ 1500 รอบ/นาที (ซูเปอร์ชาร์จ (Supercharged)) ตู้เก็บเสียง (Silent Canopy) พ่นสีฝุ่น (Powder Coated) ทนการขูดขีดและการใช้งานหนัก อัลเตอร์เนเตอร์ DEPCO DPC184G ฉนวน Class H, IP 23, 12 ขั้ว พร้อม AVR แบบซีลปิดสนิท ควบคุมแรงดัน ±1% ตู้ควบคุม DENYO — สั่งเพิ่มชุดควบคุม/ซิงโครไนซ์ และระบบเตือน-ตัดการทำงานเป็นอุปกรณ์เสริมได้ เบรกเกอร์เมน DELIXI MCCB 3 โพล ป้องกันโหลดเกินและลัดวงจร อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน 7 ลิตร/ชั่วโมง ที่โหลด 100% ทดสอบโหลดทุกเครื่องก่อนส่งมอบ รับประกัน 12 เดือน หรือ 1 ปี (แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน) ข้อมูลจำเพาะ (Specifications) เครื่องปั่นไฟ GENY DCA35ESF ข้อมูลไฟฟ้า (Electrical) รุ่น (Model) GENY DCA35ESF กำลังไฟสำรองสูงสุด (Standby / ESP) 33 kVA / 26 kW กำลังไฟต่อเนื่อง (Prime / PRP) 30 kVA / 24 kW แรงดันไฟฟ้า (Voltage) 400 / 230 V ระบบไฟ (Phase) 3 เฟส 4 สาย ความถี่ (Frequency) 50 Hz กระแสไฟพิกัด (Rated Current @ ESP) 48 A ความเร็วรอบ (Rated Speed) 1500 รอบ/นาที เพาเวอร์แฟกเตอร์ (cos φ) 0.8 อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน @ 100% 7 ลิตร/ชั่วโมง เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) ยี่ห้อ / รุ่น (Make / Model) FAWDE 4DW92-39D จำนวนสูบ / การจัดวาง 4 สูบ เรียง (In-line) รอบการทำงาน (Cycle) 4 จังหวะ (4-Stroke) ความจุกระบอกสูบ (Displacement) 2.454 ลิตร ขนาดกระบอกสูบ × ช่วงชัก (Bore × Stroke) 90 × 100 มม. อัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio) 17.5 : 1 ระบบอัดอากาศ (Aspiration) ซูเปอร์ชาร์จ (Supercharged) กำลังเครื่องยนต์ (Gross Power) 29 kW @ 1500 รอบ/นาที ระบบควบคุมรอบ (Governor) กลไก (Mechanical) ระบบระบายความร้อน (Cooling) ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water-Cooled) ระบบกรอง (Filtration) กรองอากาศ / กรองเชื้อเพลิง / กรองน้ำมันเครื่องแบบ Full Flow (เปลี่ยนไส้กรองได้ทุกตัว) อัลเตอร์เนเตอร์ (AC Alternator) ยี่ห้อ / รุ่น (Make / Model) DEPCO DPC184G ชนิด (Type) ซิงโครนัส 4 ขั้ว (50 Hz ที่ 1500 รอบ/นาที) ฉนวน (Insulation Class) Class H มาตรฐานการป้องกัน (Protection) IP 23 จำนวนขั้วต่อ (Leads) 12 ขั้ว ระบบกระตุ้น (Excitation) Shunt + AVR แบบซีลปิดสนิท ความเที่ยงตรงแรงดัน (Voltage Regulation) ± 1% จำนวนแบริ่ง (Bearing) 1 ลูกปืน (Single Bearing) การรับโหลดสตาร์ทมอเตอร์ 300% ของกระแสพิกัด นาน 10 วินาที (เมื่อสั่งขดลวด AREP เป็นอุปกรณ์เสริม) ตู้ควบคุมและสวิตช์เกียร์ (Control & Switchgear) ตู้ควบคุม (Control Panel) DENYO รุ่นตู้ควบคุม (Model) — (สอบถามเจ้าหน้าที่) เบรกเกอร์เมน (Main Circuit Breaker) DELIXI MCCB 3 โพล ระบบเตือน / ตัดการทำงานเพิ่มเติม เป็นอุปกรณ์เสริม (Optional) สั่งเพิ่มได้ ชุดควบคุม / ซิงโครไนซ์ เป็นอุปกรณ์เสริม (Optional) สั่งเพิ่มได้ ขนาดและน้ำหนัก (Dimensions & Weight) ชนิดชุดเครื่อง (Set Type) ตู้เก็บเสียง (Silent Canopy) ขนาด ย × ก × ส (L × W × H) 1900 × 780 × 1000 มม. น้ำหนัก (Weight) 700 กก. ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank) 50.5 ลิตร สภาวะอ้างอิงพิกัด (Rating Reference) อุณหภูมิอากาศเข้า 27°C / ความดัน 100 kPa / ความชื้น 30% (ออกแบบใช้งานได้ถึง 52°C, ความชื้น 90% — อาจต้องลดพิกัด) มาตรฐาน: BS4999, BS5000, BS5514, IEC 60034, VDE 0530, ISO 8528 เลือกขนาดเครื่องปั่นไฟให้เหมาะกับงาน โดยทั่วไปควรเลือกเครื่องปั่นไฟที่มีกำลังสำรอง (Standby) มากกว่าโหลดรวมสูงสุดประมาณ 20–25% เพื่อเผื่อกระแสกระชากตอนสตาร์ทมอเตอร์ ปั๊มน้ำ หรือคอมเพรสเซอร์แอร์ รุ่น DCA35ESF ขนาด 33 kVA (26 kW) จ่ายกระแสได้ประมาณ 48 แอมป์ ที่ 400 โวลต์ 3 เฟส จึงเหมาะกับโหลดใช้งานจริงราว 24 kW แบบต่อเนื่อง ดูวิธีคำนวณขนาดและกระแสไฟของเครื่องปั่นไฟเพิ่มเติม หรือให้ทีมงานช่วยคำนวณโหลดให้ฟรี คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เครื่องปั่นไฟ GENY DCA35ESF ใช้เครื่องยนต์อะไร? ใช้เครื่องยนต์ดีเซล FAWDE 4DW92-39D 4 สูบ เรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ กำลัง 29 kW ที่ 1500 รอบ/นาที คู่กับอัลเตอร์เนเตอร์ DEPCO DPC184G เสียงดังไหม ติดตั้งใกล้อาคารได้หรือไม่? รุ่น DCA35ESF เป็นแบบตู้เก็บเสียง (Silent Canopy) และใช้หม้อพักไอเสียแบบอุตสาหกรรม จึงเหมาะกับติดตั้งภายนอกอาคาร โรงงาน หรือหน้างานก่อสร้าง กินน้ำมันเท่าไร? ประมาณ 7 ลิตรต่อชั่วโมง ที่โหลด 100% (ค่าจริงขึ้นกับโหลดใช้งานและสภาพแวดล้อม) มีบริการติดตั้งและรับประกันหรือไม่? มีครับ ทดสอบโหลดทุกเครื่องก่อนส่งมอบ รับประกัน 12 เดือน พร้อมบริการติดตั้ง ตู้ ATS อะไหล่แท้ และทีมช่างบริการทั่วประเทศ สอบถาม / ขอใบเสนอราคา โทร 097-146-3594 หรือ 080-056-0777 อีเมล puvakorn@seapowergent.com