Huawei MERC-600W-PA0 este un optimizator de putere (Smart Module Controller) la nivel de modul fotovoltaic, care maximizează producția de energie a fiecărui panou în parte. Prin optimizarea la nivel de modul, sistemul poate obține cu 5% până la 30% mai multă energie, permițând o dispunere mai flexibilă a modulelor și, în medie, o capacitate instalată cu 30% mai mare. Cu o eficiență maximă de 99,5%, funcție de bypass la defect, tehnologii multiple de protecție pentru siguranța acoperișului și grad de protecție IP68, MERC-600W-PA0 asigură o funcționare sigură și fiabilă, precum și o monitorizare și gestionare detaliată la nivel de modul (Smart O&M). Beneficiile produsului Optimizare la nivel de modul: cu 5% până la 30% mai multă energie a sistemului • Eficiență maximă ridicată de 99,5% (ponderată 99,0%) • Dispunere flexibilă a modulelor și, în medie, capacitate instalată cu 30% mai mare • Tehnologii multiple de protecție pentru siguranța acoperișului (Saferoof) • Funcție de bypass automat la defectarea unui optimizator • Monitorizare și gestionare detaliată la nivel de modul (Smart O&M) • Grad de protecție IP68 pentru instalare în exterior • Interval extins de temperatură de operare (−40°C ~ +85°C) • Conectori Staubli MC4 pentru instalare rapidă și sigură • Conformitate cu standardul de siguranță la incendiu NEC 2020 Caracteristicile produsului Producător: Huawei • Tip produs: Optimizator de putere / Smart Module Controller • Model: MERC-600W-PA0 • Putere DC nominală de intrare: 600 W • Tensiune maximă absolută de intrare: 80 V • Interval tensiune de operare MPPT: 10 – 80 V • Curent max. de scurtcircuit (Isc): 16 A • Eficiență maximă: 99,5% • Eficiență ponderată: 99,0% • Categorie de supratensiune: II • Tensiune maximă de ieșire: 80 V • Curent maxim de ieșire: 16 A • Bypass de ieșire: Da • Tensiune de ieșire în standby (per optimizator): 1 V • Protocol de comunicație: MBUS • Dimensiuni (L × Î × A): 73,8 × 145 × 27,2 mm • Greutate (cu cabluri): 0,65 kg • Element de instalare (opțional): suport de prindere pe ramă / bolț în formă de T • Conector de intrare: Staubli MC4 • Lungime cablu de intrare: 0,1 m • Conector de ieșire: Staubli MC4 • Lungime cablu de ieșire: (+) 2,225 m / (−) 0,1 m • Grad de protecție: IP68 • Interval temperatură / umiditate de operare: −40°C ~ +85°C / 0% ~ 100% • Conformitate — siguranță: IEC 62109-1 (siguranță clasa II) • Conformitate — EMC: IEC 61000-6-1/-2/-3/-4, EN 55011:2016/A2:2021, EN 62920:2017/A1:2021 • Conformitate — RoHS: Da • Conformitate — siguranță la incendiu: NEC 2020 • Invertoare compatibile: SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/3.68/4/4.6/5/6K-LB0, SUN5000-3/6K-LB0, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-10KTL-BEM1, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN2000-10K-MAP0-BE, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN5000-17/25K-MB0 • Notă: MERC-600W-PA0 nu poate fi utilizat în amestec cu SUN2000-450W-P2/600W-P sau MERC-1100/1300W-P sub același Smart Energy / PV Controller. Proiectare sistem PV (lungime șir cu optimizatoare) Grup de invertoare compatibile Lungime min. șir Lungime max. șir Putere DC max. / șir SUN2000-2–6KTL-L1 / SUN2000-8K/10K-LC0 4 20 6.000 W SUN2000-3–6KTL-LB0 / SUN5000-3K/6K-LB0 4 20 6.000 W SUN2000-3–10KTL-M1 / SUN2000-10KTL-BEM1 6 35 10.000 W SUN2000-5-12K-MAP0 / SUN5000-8K/12K-MAP0 6 35 12.000 W SUN2000-12-25K-MB0 / SUN5000-17/25K-MB0 6 35 12.000 W