Controlador ATS Deep Sea DSE335 MKII | Ethernet y RS485
Controlador ATS Deep Sea Electronics DSE335 MKII para supervisión y control de transferencia automática entre dos fuentes de corriente alterna.El DSE335 MKII supervisa tensión y frecuencia de S1 y S2. Ante una falla de S1 puede emitir la orden de arranque a S2 y, cuando la fuente alternativa se encuentra dentro de los límites configurados, controla el dispositivo externo de transferencia. Cuando S1 se restablece dentro de parámetros, el módulo ordena el retorno de carga y la parada de S2.Funciones principales 12 entradas configurables. 6 salidas configurables libres de potencial y 6 salidas DC configurables. Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas y 4 LED bicolor configurables. Supervisión de dos fuentes S1/S2, configurables como red comercial, generador o combinación de ambas. Medición de corriente de carga mediante transformadores de corriente con secundarios de 1 A o 5 A. Check Sync y función de transición cerrada pasiva documentada por el fabricante. Temporizadores, alarmas y programación mediante DSE Configuration Suite. Especificaciones principales Modelo: DSE335 MKII Número de parte documentado: 0335-11 Alimentación: 8 a 35 VDC continua Medición de tensión: 15 a 415 VAC fase-neutro; 25 a 720 VAC fase-fase Frecuencia: 3.5 a 75 Hz Medición de corriente: 3 fases, 0-1 A o 0-5 A mediante TC Comunicaciones: USB B, RS485 aislado, Ethernet 10/100 y DSENet Corte de panel: 220 × 160 mm Temperatura de operación: -30 °C a +70 °C Protección frontal: IP65 cuando se instala en panel con la junta indicada por el fabricante Antes de comprarConfirma la topología de S1/S2, tensión, frecuencia, fases, transformadores de corriente, lógica de transferencia, dispositivo externo de conmutación, comunicaciones, corte de panel y programación existente.Importante: el DSE335 MKII es el controlador del sistema ATS; no es el mecanismo completo de potencia. La función de transición cerrada pasiva no implica por sí sola una transferencia sin interrupción y depende del dispositivo externo, la configuración y las condiciones del sistema. Para reemplazos, verifica la revisión mecánica vigente, ya que la documentación consultada presenta diferencias en las dimensiones exteriores. La instalación debe realizarla personal calificado con los circuitos de potencia y control desenergizados.