LK 514 MultiSafe on korkeanousuinen ja pehmeästi tiivistävä varoventtiili käyttövesiasennuksiin, sekä lämmitys-, kierrätys- ja jäähdytysjärjestelmiin. Venttiiliä ei saa käyttää höyryn kanssa. Poistoyhde on varustettu puserrusliittimellä tyhjennysputken helppoa asennusta varten. Varoventtiili asennetaan pysty- tai vaakasuoraan, eli venttiilin käsipyörä ylöspäin tai suoraan sivulle. Vaakasuorassa asennuksessa poistovirtaus suunnataan niin, että vesitaskua ei voi muodostua. Ulkokierre G15 on suunniteltu LK Armaturin O-rengastiivisteisiin järjestelmiin, joissa venttiili ruuvataan käsin loppuun asti ja sen jälkeen sopivalla työkalulla vielä 0,5–1,5 kierrosta oikeaan asentoon. Asennettaessa muihin osiin, kierre tiivistetään tavanomaisesti. Käyttölämpötila: Min. –15°C/ Maks. +90°C (+120°C hetkellisesti)