Pachet Sigenergy: Sigen Hybrid 6.0 SP2 + SigenStor BAT + SigenStor BC (monofazat)
Acest pachet Sigenergy reunește invertorul hibrid monofazat Sigen Hybrid 6.0 SP2, controlerul de baterie SigenStor BC și un modul de stocare SigenStor BAT, formând o soluție completă de producere și stocare a energiei solare. Invertorul, cu design ultra-slim de 99 mm și funcționare silențioasă (25 dB), oferă gestionare inteligentă a energiei, putere de vârf de 200% în mod off-grid și comutare pe backup în 0 ms, cu grad de protecție IP66 și funcționare într-un interval larg de temperatură (−30°C ~ +60°C). Controlerul SigenStor BC realizează legătura dintre invertor și baterie, iar modulul SigenStor BAT utilizează celule premium LiFePO4 de 314 Ah, cu 10.000 de cicluri de viață și adâncime de descărcare de 100%. Pachetul este disponibil în două variante, diferențiate prin capacitatea modulului de baterie (6,02 kWh sau 9,04 kWh), ambele folosind același invertor Sigen Hybrid 6.0 SP2 și același controler SigenStor BC. Beneficiile pachetului Soluție completă de stocare solară: invertor hibrid, controler de baterie și baterie • Invertor cu design ultra-slim de 99 mm și funcționare silențioasă (25 dB) • Gestionare inteligentă a energiei, pentru control precis • Eficiență maximă ridicată, de până la 98,6% • Putere de vârf de 200% în mod off-grid, pentru pornirea consumatorilor mari • Raport DC/AC de până la 200% pentru randament superior • Timp de comutare pe backup de 0 ms, pentru alimentare neîntreruptă • Celule premium de 314 Ah, cu durată de viață de 10.000 de cicluri • Adâncime de descărcare de 100% pentru utilizarea maximă a energiei stocate • Optimizator de baterie integrat: se pot combina module noi și vechi, extindere ușoară • Capacitate extensibilă (1 ~ 6 module per controler) • Grad ridicat de protecție IP66 pentru invertor și baterie • Funcționare într-un interval larg de temperatură: −30°C ~ +60°C • Comunicație versatilă: WLAN / Fast Ethernet / RS485 / 4G/3G/2G Caracteristicile pachetului Variante de pachet Pachet 1: Sigen Hybrid 6.0 SP2 + SigenStor BAT 6.0 + SigenStor BC — capacitate baterie 6,02 kWh (utilă 5,84 kWh) • Pachet 2: Sigen Hybrid 6.0 SP2 + SigenStor BAT 10.0 + SigenStor BC — capacitate baterie 9,04 kWh (utilă 8,76 kWh) • Producător: Sigenergy • Tip sistem: Stocare solară hibridă, monofazat • Invertor și controler de baterie comune ambelor variante Invertor — Sigen Hybrid 6.0 SP2 Model: Sigen Hybrid 6.0 SP2 (monofazat) • Putere DC max. de la panouri (PV): 12.000 W • Tensiune DC max. de intrare: 600 V • Tensiune DC nominală de intrare: 350 V • Tensiune de pornire: 100 V • Interval tensiune MPPT: 50 ~ 550 V • Număr trackere MPP: 2 • Număr șiruri PV per MPPT: 1 • Curent max. de intrare per MPPT: 16 A • Curent max. de scurtcircuit per MPPT: 22 A • Putere nominală de ieșire AC: 6.000 W • Putere aparentă max. de ieșire: 6.600 VA • Curent nominal de ieșire: 27,3 A • Curent max. de ieșire: 30,0 A • Tensiune nominală de ieșire: 220 / 230 / 240 V • Frecvență nominală rețea: 50 / 60 Hz • Factor de putere: 0,8 leading ~ 0,8 lagging • Distorsiune armonică (THDi / THDv): < 3% • Eficiență maximă: 98,6% • Eficiență europeană: 98,3% • Putere de vârf backup (10 s): 200% din puterea nominală • Timp de comutare backup: 0 ms • Interval tensiune baterie: 300 ~ 600 V • Module de baterie per controler: 1 ~ 6 buc • Protecție: polaritate inversă DC, monitorizare izolație, monitorizare curent rezidual, protecție la supracurent/supratensiune/scurtcircuit AC, protecție la supratensiuni tranzitorii tip II DC/AC, protecție anti-insularizare • Răcire: convecție naturală • Zgomot: 25 dB • Consum nocturn: 2,5 W • Dimensiuni (L × Î × A): 373 × 473 × 99 mm • Greutate: 11,5 kg • Grad de protecție: IP66 • Metodă de instalare: montaj pe perete • Comunicație: WLAN / Fast Ethernet / RS485 / Sigen CommMod (4G/3G/2G) • Temperatură de operare: −30°C ~ +60°C • Temperatură de stocare: −40°C ~ +70°C • Umiditate relativă: 0% ~ 100% • Altitudine maximă de operare: 4.000 m • Conformitate standarde: IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2 Baterie — SigenStor BAT (6.0 / 10.0) Model: SigenStor BAT 6.0 (Pachet 1) / SigenStor BAT 10.0 (Pachet 2) • Tip baterie: LiFePO4 • Capacitate celulă: 314 Ah • Durată de viață: 10.000 cicluri • Capacitate totală de energie: 6,02 kWh (BAT 6.0) / 9,04 kWh (BAT 10.0) • Capacitate utilă de energie: 5,84 kWh (BAT 6.0) / 8,76 kWh (BAT 10.0) • Adâncime de descărcare: 100% • Putere max. de încărcare / descărcare: 3.000 W (BAT 6.0) / 4.600 W (BAT 10.0) • Putere de vârf încărcare / descărcare (10 s): 4.500 W (BAT 6.0) / 6.900 W (BAT 10.0) • Greutate: 62 kg (BAT 6.0) / 78 kg (BAT 10.0) • Dimensiuni (L × Î × A): 767 × 270 × 265 mm • Răcire: convecție naturală • Grad de protecție: IP66 • Metodă de instalare: pe pardoseală / montaj pe perete • Module per controler: 1 ~ 6 buc • Invertoare compatibile: seria SigenStor EC, seria Sigen Hybrid SP2/TP2 • Temperatură de operare: −20°C ~ +55°C • Temperatură de stocare: −25°C ~ +60°C • Umiditate relativă: 5% ~ 95% • Altitudine maximă de operare: 4.000 m • Conformitate standarde: IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62477 Controler de baterie — SigenStor BC Model: SigenStor BC (controler de baterie) • Interval tensiune de operare (monofazat): 300 ~ 600 V • Baterii compatibile: seria SigenStor BAT • Invertoare compatibile: seria Sigen Hybrid SP2/TP2 • Comunicație: CAN • Dimensiuni (L × Î × A): 765 × 109 × 260 mm (fără capac decorativ) • Greutate: 8 kg