Coffret DC 1 String – Sectionneur + Parafoudre PV 600V | TechniDeal
Coffret de protection DC pour installation photovoltaïque 1 string, boîtier plastique ABS IP65. Intègre un sectionneur DC bipolaire et une protection parafoudre PV redondante (Class II), pour une entrée/sortie string vers onduleur. À quoi sert ce coffret Placé entre les panneaux photovoltaïques et l'onduleur, ce coffret DC assure deux fonctions essentielles : Sectionnement : coupure manuelle du courant continu pour intervention en sécurité (maintenance, dépannage) Protection contre les surtensions : absorption des surtensions d'origine atmosphérique ou de commutation avant qu'elles n'atteignent l'onduleur Composition du coffret Composant Référence Spécification Sectionneur DC PROJOY PEBS-H, modèle Q1 Bipolaire, 500V, Icu/Ics 6kA, Cat.A Parafoudre PV n°1 RoyalTech PF1, Class II Uc 670Vdc, Up 2,2kV, In 20kA (8/20) Parafoudre PV n°2 RoyalTech PF1, Class II Uc 670Vdc, Up 2,2kV, In 20kA (8/20) Boîtier ABS, IP65 Protection intégrale contre poussière et jets d'eau Conformité EN/IEC 60947-2 Norme sectionneur/disjoncteur Configuration : 1 string Ce coffret est conçu pour protéger une seule entrée/sortie PV (1 string). Si votre installation comporte plusieurs strings (par exemple 2 MPPT ou plusieurs orientations de toiture), il faut prévoir un coffret par string ou un modèle multi-entrées. Double parafoudre — pourquoi deux protections identiques La présence de deux parafoudres PF1 en parallèle sur la même ligne (plutôt qu'un seul) offre une redondance : si l'un des deux atteint sa limite de service (fin de vie après surtension importante), la protection reste assurée le temps du remplacement. Tension de service Compatible avec les tensions PV jusqu'à 600V — vérifiez que la tension en circuit ouvert (Voc) de votre string à froid ne dépasse pas ce seuil avant l'installation. Compatibilité Compatible avec la majorité des onduleurs string et hybrides du marché (Deye, Growatt, etc.) ayant une tension d'entrée MPPT ≤600V Idéal pour installations résidentielles 1 string ou en complément d'un coffret AC pour une protection complète amont/aval de l'onduleur Points clés ✅ Sectionneur DC bipolaire PROJOY PEBS-H, 500V ✅ Double parafoudre PV Class II, 20kA par unité ✅ Boîtier ABS IP65, résistant aux intempéries ✅ Configuration 1 string (1 entrée/1 sortie) ✅ Prêt à poser, montage rail DIN FAQ Ce coffret convient-il si mon onduleur a 2 MPPT ? Oui, à condition de n'utiliser qu'1 string au total (1 seul MPPT exploité), ou de commander un coffret par string si vous utilisez les deux entrées. Pourquoi deux parafoudres identiques dans le même coffret ? C'est une redondance de protection : la ligne reste protégée même si l'un des deux parafoudres atteint sa fin de vie après un pic de surtension. Quelle est la tension maximale supportée ? 600V DC, compatible avec la grande majorité des configurations résidentielles. Vérifiez la tension à vide (Voc) de votre string avant installation, notamment par temps froid où elle augmente. Ce coffret protège-t-il aussi côté AC ? Non, il s'agit d'un coffret DC (côté panneaux). Pour la protection côté réseau/AC, voir notre coffret AC dédié.