J-165 Elektroniczny Miarkownik Ciągu v2 – sterownik do pieca-wentylator-pompa CO
🔥 Sterownik miarkownika ciągu, wentylatora i pompy C.O. Nowoczesny sterownik do kotła C.O. przeznaczony do automatycznego sterowania klapką miarkownika ciągu, wentylatorem oraz pompą obiegową C.O. Urządzenie pozwala utrzymać zadaną temperaturę kotła, wspomaga rozpalanie, obsługuje przedmuchy, zabezpiecza instalację przed zamarzaniem oraz chroni kocioł przed przegrzaniem. 🎯 Płynna regulacja – brak efektu ON/OFF To NIE jest prosty sterownik działający w trybie włącz/wyłącz ❗ Zastosowano płynną regulację klapki powietrza: 🔄 wraz ze wzrostem temperatury klapka stopniowo się zamyka 📉 im bliżej temperatury zadanej, tym mniejszy dopływ powietrza 🔥 spalanie jest stabilne i równomierne 🚫 brak gwałtownych skoków (jak w sterownikach ON/OFF) 👉 Piec pracuje spokojnie, bez „szarpania” temperatury ⭐ Najważniejsze funkcje ✅ automatyczne płynne sterowanie klapką pieca ✅ płynna regulacja wentylatora według temperatury kotła (wentylator stopniowo zwalnia przy wzroście temperatury pieca) ✅ regulacja minimalnej i maksymalnej mocy wentylatora ✅ tryb rozpalania ✅ tryb wygaszania ✅ przedmuch po osiągnięciu temperatury zadanej ✅ sterowanie pompą C.O. według progu i histerezy ✅ ochrona przed zamarzaniem — pompa włącza się poniżej 4°C ✅ funkcja Comfort System — okresowe uruchamianie pompy w trybie wygaszania ✅ alarm przegrzania ✅ sygnalizacja pracy wentylatora diodą LED ✅ sygnalizacja pracy pompy C.O. diodą LED ✅ zapamiętywanie ustawień w pamięci ✅ czytelne menu na wyświetlaczu LCD 🔥 Tryby pracy i inteligentne funkcje 🔥 Tryb rozpalania Po uruchomieniu rozpalania sterownik otwiera klapkę na maksimum i uruchamia wentylator z maksymalną mocą. Po osiągnięciu temperatury minimalnej sterownik przechodzi do normalnej pracy. 🌙 Tryb WYGASZANIA stopniowe zamykanie klapki bezpieczne wygaszanie pieca brak nagłych zmian temperatury 💨 Przedmuch Po osiągnięciu temperatury zadanej sterownik zamyka klapkę i wyłącza wentylator. Następnie, zgodnie z ustawionym czasem, wykonuje okresowe przedmuchy. W czasie przedmuchu klapka otwiera się na maksimum, a wentylator pracuje z ustawioną mocą minimalną. 🚨 Alarm przegrzania Po przekroczeniu temperatury alarmowej sterownik: ✅ zamyka klapkę ✅ wyłącza wentylator ✅ wyłącza przedmuch ✅ wyświetla komunikat alarmowy ❄️ Ochrona przed zamarzaniem Jeżeli temperatura spadnie poniżej 4°C, sterownik automatycznie włącza pompę C.O. Pompa zostaje wyłączona po wzroście temperatury do 5°C. 🔄 Comfort System W trybie wygaszania sterownik co 24 godziny uruchamia pompę C.O. na 30 sekund. Funkcja ta pomaga zapobiegać zastaniu pompy podczas dłuższego postoju kotła. 🔧 Regulacja ustawień podnoszenia klapki Sterownik posiada osobne ustawienia serwisowe pozycji klapki: ✅ pozycja zamkniętej klapki ✅ pozycja maksymalnie otwartej klapki Dzięki temu można dokładnie dopasować pracę miarkownika do konkretnej instalacji. 🔒 Bezpieczeństwo – zamykanie klapki przy braku prądu ⚡ w przypadku zaniku napięcia klapka zostaje automatycznie zamknięta 🔥 ogranicza dopływ powietrza do pieca 🛑 zabezpiecza przed przegrzaniem i niekontrolowanym spalaniem 📦 Zestaw zawiera sterownik miarkownik ciągu v2 czujnik temperatury 1m linka do podłączenia do klapki ( możliwość zamontowania łańcuszka zamiast linki )