12V 146Ah Hochsichere AGM Batterie(FR V0) für USV-Notstrom Rechenzentren Telekom
Informationen Sunstone Power 12V 146Ah C10 stationärbatterie mit hoher Entladerate und flammhemmendem Gehäuse für Notstromversorgungen mit hohen Anforderungen, HR12-135 FRV0 Beschreibung Die 12V AGM High Rate Batterie mit 146 Ah (C10) wurde für Anwendungen mit hoher Entladeleistung entwickelt. Die wartungsfreie VRLA-Technologie gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in USV-Anlagen, Telekommunikationssystemen, Alarmanlagen und Notstromversorgungen. Dank der optimierten Plattenkonstruktion liefert die Batterie innerhalb von 15 Minuten bis zu 575,7 W pro Zelle (bis 1,6 V/Zelle) und eignet sich ideal für professionelle Backup- und Standby-Anwendungen. Merkmale AGM-Technologie Auslaufsicher und wartungsfrei geringe Selbstentladung (3% / Monat) Flammhemmendes ABS (FRV0) 15 Jahre Lebensdauer (bei 25°C) CE-, IEC-, und andere Zertifizierungen erhalten Technische Daten Gewicht 46,6Kg Größe (L*B*H) 340*173*287mm Nennspannung 12V (6 Zellen) Nennkapazität 155AH (20St., 1,80V/Zelle, 25°C) 146AH (10St., 1,80V/Zelle, 25°C) 124AH (5St., 1,75V/Zelle, 25°C) 102AH (1St., 1,60V/Zelle, 25°C) Terminal M6 Gehäuse Material ABS Max. Entladungsstrom 1550A (5S) Innenwiederstand Ca. 3,1mΩ Lademodus Betriebstemperatur Entladen: -15~50°C Betriebstemperatur Laden: 0~40°C Lagertemperatur: -15~40°C Nominalbetreibs-temperaturbereich 25 ± 3°C Zyklenverbrauch 14,4~14,8V (25°C) Temperaturkoeffizient -30mV/°C Anfangsladestrom weniger als 41A Bereitschaftsverbrauch 13,5~13,8V (25°C) Temperaturkoeffizient -20mV/°C Keine Begrenzung des anfänglichen Ladestroms Kapazität wird von der Temperatur beeinflusst 40°C --- 103% 25°C --- 100% 0°C --- 86% Selbstentladung Batterien der HR-Serie können bis zu 6 Monate gelagert werden. Bei 25°C und danach ist eine Ladung erforderlich. Bei höheren Temperaturen ist das Zeitintervall kürzer. FAQ Wofür eignet sich diese Batterie am besten? Die Sunstone Power HR-FRV0 ist speziell als Hochstrom- und USV-Batterie konzipiert. Sie eignet sich ideal für unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV/UPS), Rechenzentren, medizinische Geräte, Notbeleuchtungen sowie für Wechselrichter mit hohen Anlaufströmen. Was unterscheidet diese Batterie von normalen AGM- oder Solarbatterien? Zwei wesentliche Vorteile zeichnen diese Batterie aus: Höhere Entladerate (High Rate) Spezialisierte Bleiplatten bieten einen extrem niedrigen Innenwiderstand und liefern bei hohen Strömen deutlich mehr Leistung als Standard-Solarbatterien. Maximaler Brandschutz (FRV0) Das Gehäuse besteht aus hochflammhemmendem Kunststoff. Dies sorgt für höchste Sicherheit in Innenräumen und sensiblen Infrastrukturen. Kann diese Batterie als Starterbatterie oder für Traktionsanwendungen (z. B. Elektrofahrzeuge) genutzt werden? Nein, das wird nicht empfohlen. Obwohl die Batterie hohe Ströme liefern kann, ist ihr Plattendesign für die Pufferung (Standby/USV) optimiert. Für häufige, tiefe Zyklisierungen im täglichen Fahrbetrieb oder extrem hohe Motor-Kaltstartströme empfehlen wir spezielle Traktions- bzw. Starterbatterien. Kann ich mehrere dieser Batterien in Reihe oder parallel schalten? Ja, eine Reihen- oder Parallelschaltung zur Erhöhung von Spannung (z. B. 24 V/48 V) oder Kapazität ist möglich. Wichtig: Verwenden Sie nur neue, baugleiche Batterien desselben Typs und derselben Charge und achten Sie auf identische Ladezustände vor dem Verbinden. Welches Ladegerät bzw. welche Ladekennlinie wird benötigt? Verwenden Sie ein automatisches AGM-Ladegerät mit IUoU-Ladekennlinie. Die empfohlene Ladespannung liegt bei 14,4–14,8 V im Zyklusbetrieb und bei 13,5–13,8 V im Standby-/Pufferbetrieb (Float Charge).