Unico Evo monoblock 20 HP PVAN R290 + invertermotor 1,7 kW koelen + 1,5 kW bijverwarmen (incl. IR afstandsbediening en WiFi)
Unico Evo monoblock 20 HP PVAN R290 + invertermotor 1,7 kW koelen + 1,5 kW bijverwarmen (incl. IR afstandsbediening en WiFi) Dit product valt niet onder de Europese F-gassenverordening waardoor de inbedrijfstelling dus ook mag worden uitgevoerd door bedrijven zonder een F-gassen certificering. Unico Evo monoblock 20 HP PVAN R290 + invertermotor 1,7 kW koelen + 1,5 kW bijverwarmen (incl. IR afstandsbediening en WiFi) Silent mode: Met de Silent Mode-functie ingeschakeld (compressor aan), bereikt het maximaal 30 dB(A). Sync power system: De nieuwe compressor Twin Rotary en de geavanceerde elektronica zijn gesynchroniseerd voor het grootste akoestisch comfort, onder alle bedrijfsomstandigheden. Maximale efficiëntie Dankzij de nieuwe compressor en de optimalisering van alle componenten, bereikt Unico Evo de energie-efficiëntieklasse A+, bij koeling. Technische gegevens: Koelcapaciteit (min/max): 1,0 / 2,3 kW Verwarmingsvermogen (min/max): 1,0 / 2,2 kW Nominale koelcapaciteit (1) Prated: 1,7 kW Nominale verwarmingscapaciteit (1) Prated: 1,5 kW Opgenomen nominaal vermogen tijdens koelen (1) PEER: 0,5 kW Nominaal vermogen tijdens koelen (1): 4,7 A Opgenomen nominaal vermogen tijdens verwarmen (1) PCOP: 0,4 kW Nominaal vermogen tijdens verwarmen (1): 3,4 A Nominale energie-efficiëntie-index (1) EERd: 3,1 Nominale efficiëntiecoëfficiënt (1) COPd: 3,4 Energie-efficiëntieklasse bij koelen (1): A+ Energie-efficiëntieklasse bij verwarmen (1): A Stroomverbruik in “thermostaat uit” stand PTO: 14 W Stroomverbruik in “waak”stand (EN 62301) PSB: 0,5 W Stroomverbruik voor apparatuur met dubbele kanalen (1) afkoeling QDD: 0,5 kWh/h Stroomverbruik voor apparatuur met dubbele kanalen (1) verwarming QDD: 0,4 kWh/h Functies: Verkoeling, bijverwarming, ontvochtiging en ventilatie Economy-functie: maakt energiebesparing mogelijk door automatische optimalisatie van machineprestaties Auto-functie: past de bedrijfsparameters aan in verhouding tot de omgevingstemperatuur. Silent Mode-functie: modus die de machine op het laagste geluidsniveau instelt. De compressor en de ventilatoren zijn ingesteld om het geluidsvermogen met maximaal 30 dB(A) te verminderen. Timer 24h Kenmerken: Beschikbaar in de versie HP (warmtepomp). In afwezigheid van condensafvoer, is het mogelijk om de machine, tijdens installatie, te configureren in de versie SF (alleen koud) en de verwarmingsfunctie uit te schakelen Klasse bij koeling: tot A+ Koudemiddel: R290 (GWP=3) De belangrijkste interne componenten zijn toegankelijk vanaf de voorzijde op reeds geïnstalleerde machine Brede flap voor een gelijkmatige verspreiding van de lucht in de ruimte Uitgerust met een multifiltersysteem bestaande uit een elektrostatisch filter (met antistoffunctie) en een actief koolstoffilter (doeltreffend tegen nare geurtjes) Display met achtergrondverlichting en touchbediening op de machine Contact aan/uit voor inschakeling of energy boost. Er is een RS485 poort geschikt voor de controle van de airconditioning met externe BMS via Modbus RTU. Verpakking 100% recyclebaar, 98% plasticvrij. Randvoorwaarden voor de werking Interne omgevingstemperaturen: Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen DB 35°C – WB 24°C Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen DB 18°C Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen DB 27°C Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen – Externe omgevingstemperaturen: Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen DB 43°C – WB 32°C Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen – Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen DB 24°C- WB 18°C Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen -15°C