Pértiga de Sección Única con Cabezal Universal
Realiza maniobras eléctricas con mayor seguridad y control. La pértiga de sección única con cabezal universal está fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio para proporcionar aislamiento frente al riesgo eléctrico y térmico durante trabajos de operación y mantenimiento en instalaciones energizadas. Su diseño rígido de una sola pieza permite una manipulación firme y precisa, mientras que el cabezal universal de aleación de aluminio facilita el acoplamiento de distintos accesorios para realizar maniobras como apertura de seccionadores, instalación de sistemas de puesta a tierra, detección de tensión y extracción de fusibles. Principales características Fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Cabezal universal de aleación de aluminio. Construcción de sección única para una operación estable. Compatible con detectores de tensión, alicates extractores de fusibles, equipos de puesta a tierra y otros accesorios universales. Diámetro de la pértiga: 1 ¼ pulgadas (3.2 cm). Incluye gancho tipo martillo. Fabricada en México por DYFIMSA. Aplicaciones Ideal para trabajos de operación y mantenimiento eléctrico como: Apertura y cierre de seccionadores. Instalación de equipos de puesta a tierra. Verificación de presencia o ausencia de tensión. Extracción de fusibles mediante accesorios tipo alicate. Colocación y manipulación de accesorios con conexión universal. Modelos disponibles Código Tensión de operación Longitud total Peso PS-04-AU/TU 13 kV 1.22 m / 4 pies 1.0 kg PS-06-AU/TU 33 kV 1.83 m / 6 pies 1.4 kg PS-08-AU/TU 66 kV 2.44 m / 8 pies 1.7 kg PS-10-AU/TU 132 kV 3.05 m / 10 pies 2.1 kg Normatividad indicada en la ficha técnica El voltaje nominal de diseño cumple con la norma ASTM F-711. La ficha también señala su uso conforme a la NOM-029-STPS-2005 para trabajos de mantenimiento en instalaciones eléctricas de los centros de trabajo. Incluye Pértiga de sección única para desconexión. Gancho universal tipo martillo. Importante: No utilice la pértiga si está húmeda, fracturada, contaminada o presenta señales de deterioro. No debe emplearse en tensiones superiores a la capacidad indicada para cada modelo. El área de protección se considera hasta la guarda ubicada al final de la empuñadura.