BOMBA INCÊNDIO CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO THI-13 2,0 CV MOTOR MONOFÁSICO THEBE IP55 ROTOR 123MM
Motobomba Centrífuga Monoestágio - Monobloco - Motor Monofásico Thebe 127/220-254V. em II Polos, 60Hz, 3500rpm - Bocais com rosca BSP, Sucção 2.1/2" x Recalque 2.1/2". Utilizada para água limpa até temperatura de 70ºC (Temperaturas superiores, consultar opções). Vazão Máxima: 38,2m³/h - Vazão Mínima: 16,2m³/h; Pressão Máxima: 21,8mca - Pressão Mínima: 3,0mca. OBS.: Este modelo possui característica construtiva (bocais 2.1/2" x 2.1.2") para atender ao sistema de combate a incêndio, por este fato, o padrão de fornecimento é com a pintura na cor vermelho Munsell. Carcaça em ferro fundido GG-20. Rotor em ferro fundido GG-20. Anel O'ring de vedação da carcaça em Buna N. Selo mecânico: 5/8" T16 Faces em grafite e cerâmica. Mola em inox 304 e elastômero (borracha) em Buna N. APLICAÇÕES: Combate a incêndio: Pressurização de Hidrantes, Mangotinhos, Chuveiros, Sprinklers / Bomba Jockey - Manter a rede pressurizada. Agricultura/Irrigação: Uso em irrigações, transferência de água para reservatórios, chácaras, abastecimento de bebedouros. Construção Civil: Uso na construção civil/predial em geral. Indústrias/Processos: Circulação, Filtragens, Máquinas Operatrizes, Utilidades, Fornos de Indução, Cabine de Pintura. Sistema de refrigeração: Pressurização de máquinas para refrigração de líquidos (verificar compatibilidade de materias). Acoplamento em motor a combustão: Disponibilidade de acoplamento em motores gasolina/diesel na versão monobloco. OPÇÕES: Bomba inteira em Ferro Nodular (GG-40). Bomba Inteira em Aço Inox AISI 304 ou AISI 316. Bomba Inteira em Bronze. Bomba inteira em WCB (Aço Carbono). Rotor em Ferro Nodular (GG-40). Rotor Inox (AISI 304 / AISI 316). Rotor em Bronze. Rotor WCB (Aço Carbono). Vedação especial do Selo Mecânico/Anel O´RING através de elastômeros (borrachas) em Viton ou EPDM e faces em Carbeto de Silício ou Tungstênio.