Noodverlichting 3-fase rail | 4,8 W | 250 lm | 6500 K | 3 uur noodstroom | IP20 | Zwart | Atlas
Veiligheidsverlichting toevoegen in een pand waar al een 3-fase rail hangt, zonder nieuwe kabels of breekwerk. Het klikt in de rail zoals een spot en werkt daarna op zijn eigen accu. Niet verstelbaar: de bundel staat vast en schijnt recht naar beneden. Wat het toestel doet bij een stroomonderbreking Het armatuur werkt in noodbedrijf: het geeft alleen licht als de voeding wegvalt. Op netspanning houdt het met 4,8 W de LiFePO4-accu geladen. Bij een onderbreking schakelt het over, werkt het op 1,7 W en geeft het 250 lm over 135°, gericht op de vloer eronder. Testen zonder het verdeelbord uit te schakelen Met de testknop simuleert u een onderbreking en ziet u meteen of het toestel overschakelt. De groene status-LED toont de goede werking; brandt ze niet, dan is nazicht nodig. Een zelftestfunctie, in te stellen met een DIP-switch, doet dat op vaste momenten. De maandelijkse functietest en de jaarlijkse duurtest volgens NBN EN 50172 blijven daarnaast staan. Die duurtest loopt over de volle brandduur: volgens de fabrikant 3 uur, tegen het ene uur uit het KB Basisnormen. Het verschil met de uitvoering met pictogram Dit toestel verlicht de ruimte en duidt de vluchtroute niet aan: er zit geen pictogram op. Dat is wat anti-paniekverlichting doet. Wie de richting naar de uitgang moet aanwijzen, kiest de noodverlichting 3-fase rail met pictogram (LLP-271890); dat toestel duidt aan in plaats van bij te lichten. Waar het niet voor bedoeld is IP20: uitsluitend droge binnenruimten, niet buiten en niet in vochtige ruimten. Voor een vochtige kelder, een terras of een carport hebt u een armatuur met een hogere IP-waarde nodig. Hoeveel armaturen u nodig hebt en op welke afstand, bepaalt het ontwerp; vraag vrijblijvend projectadvies. Garantie: 4 jaar, accu 2 jaar. De mat zwarte kast is 329 mm lang; in het wit is dat de witte noodverlichting 3-fase rail (LL441224). Meer toestellen voor dezelfde rail vindt u bij de 3-fase railspots.