Αθόρυβη πετρελαιοκίνητη γεννήτρια 7.1 kW με DAVR, ταυτόχρονη μονοφασική και τριφασική έξοδο, ηλεκτρική εκκίνηση, ATS υποδοχή, πρίζες Schuko, CEE και ηχομονωμένο περίβλημα GD7100 Mini Super Silent
[vc_row][vc_column][vc_column_text css=””]Η GRAECUS GD7100 Mini Super Silent είναι μια ηχομονωμένη πετρελαιοκίνητη γεννήτρια, σχεδιασμένη για αξιόπιστη παροχή ρεύματος σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, αγροτικές εγκαταστάσεις, εργοτάξια, αποθήκες, εξοχικά, συνεργεία και εφαρμογές εφεδρικής τροφοδοσίας. Με μέγιστη ισχύ 7.1 kW και συνεχή ισχύ 6.5 kW, προσφέρει σταθερή τροφοδοσία για εργαλεία, φωτισμό, αντλίες, μοτέρ, επαγγελματικό εξοπλισμό και συσκευές που απαιτούν αξιόπιστη τάση λειτουργίας. Το βασικό πλεονέκτημα της GD7100 είναι το DAVR Digital Voltage Regulation System, ένα εξελιγμένο ψηφιακό σύστημα ρύθμισης τάσης που προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από ένα απλό AVR. Η γεννήτρια μπορεί να παρέχει μονοφασική 220V και τριφασική 380V έξοδο ταυτόχρονα, χωρίς αλλαγή επιλογής, αποτελώντας πρακτική λύση διπλής τάσης σε ένα ενιαίο μηχάνημα. Το DAVR διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργία Soft Start, η οποία βοηθά στην πιο ομαλή εκκίνηση επαγωγικών φορτίων, όπως μοτέρ, αντλίες και ανεμιστήρες. Παράλληλα, η λειτουργία Power Limit Protection προστατεύει τον εναλλάκτη και τον κινητήρα όταν η ζήτηση ισχύος ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο. Η GD7100 διαθέτει πετρελαιοκινητήρα CG195F, κυβισμού 532 cc, με ηλεκτρική εκκίνηση, μπαταρία 12V 28Ah και δεξαμενή καυσίμου 15 L. Η ενδεικτική κατανάλωση είναι περίπου 2,20 L/h στο 100% φορτίο και 1,62 L/h στο 75% φορτίο, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και το είδος του φορτίου. Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει ηλεκτρική εκκίνηση με κλειδί, ψηφιακό βολτόμετρο, ενδεικτικές λυχνίες, προειδοποίηση πίεσης λαδιού, διακόπτη ισχύος, διακόπτη ασφαλείας, διακόπτες προστασίας ABB, φορτιστή μπαταριών 12V, πρίζες Schuko και CEE, γείωση και υποδοχή ATS. Η γεννήτρια διαθέτει υποδοχή για σύνδεση με εξωτερικό ATS, το οποίο μπορεί να προμηθευτεί προαιρετικά. Το ATS μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για μονοφασική όσο και για τριφασική εγκατάσταση, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά Μέγιστη ισχύς 7.1 kW Η GD7100 προσφέρει μέγιστη ισχύ 7.1 kW, καλύπτοντας απαιτητικές ανάγκες εφεδρικής ή επαγγελματικής τροφοδοσίας. DAVR Digital Voltage Regulation System Το ψηφιακό σύστημα DAVR προσφέρει σταθερότερη τάση, έξυπνες προστασίες και καλύτερη συμπεριφορά σε φορτία με αυξημένες απαιτήσεις εκκίνησης. Ταυτόχρονη μονοφασική και τριφασική έξοδος Η γεννήτρια μπορεί να παρέχει ταυτόχρονα μονοφασική 220V και τριφασική 380V ισχύ, χωρίς αλλαγή επιλογής από τον χειριστή. Soft Start για επαγωγικά φορτία Η λειτουργία Soft Start βοηθά στην πιο ομαλή εκκίνηση μοτέρ, αντλιών και ανεμιστήρων. Διακόπτες προστασίας ABB Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει διακόπτες προστασίας ABB, εταιρείας με έδρα την Ελβετία, προσφέροντας αξιόπιστη προστασία και ποιοτικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρική εκκίνηση με κλειδί Η μίζα εκκίνησης κάνει τη χρήση πιο εύκολη και άνετη, χωρίς χειρόμιζα. Πρίζες Schuko και CEE Η γεννήτρια διαθέτει 2 πρίζες Schuko 16A, 1 βιομηχανική πρίζα CEE 230V 16A και 1 βιομηχανική πρίζα CEE 400V 32A. Προαιρετική σύνδεση με εξωτερικό ATS Η υποδοχή ATS επιτρέπει σύνδεση με εξωτερικό ATS για αυτόματη εφεδρική λειτουργία σε μονοφασικές ή τριφασικές εγκαταστάσεις. Mini Super Silent κατασκευή Το ηχομονωμένο περίβλημα μειώνει τον θόρυβο και προστατεύει τα βασικά μέρη της γεννήτριας κατά τη λειτουργία. Δήλωση Συμμόρφωσης CE (Declaration of Conformity - CE). Τεχνικά Xαρακτηριστικά Μονοφασική τάση 220V / 230V Τριφασική τάση 380V / 400V Συχνότητα 50 Hz Μέγιστη ισχύς 7.1 kW / 7.1 kVA Συνεχής ισχύς 6.5 kW / 6.5 kVA Ταχύτητα λειτουργίας 3000 rpm Εναλλάκτης SC8 Πόλοι 2 Συντελεστής ισχύος 1.0 Κλάση μόνωσης B Κινητήρας CG195F Τύπος κινητήρα Πετρελαιοκινητήρας Κυβισμός 532 cc Διάμετρος x διαδρομή (bore x stroke) 95 x 75 mm Συμπίεση 19:1 Ισχύς κινητήρα 8.0 kW Χωρητικότητα λαδιού 1.65 L Εκκίνηση Ηλεκτρική κίνηση με κλειδί Starter 12V 1.2 kW Μπαταρία 12V 28Ah Ειδική κατανάλωση 280 g/kW.h Καύσιμο Πετρέλαιο Δεξαμενή καυσίμου 15 L Κατανάλωση στο 100% φορτίο Περίπου 2,20 L/h Κατανάλωση στο 75% φορτίο Περίπου 1,62 L/h Επίπεδο θορύβου 72 dB (A) στα 7m Διακόπτες προστασίας ABB Πρίζα τριφασική 1 x CEE 400V 32A Πρίζα μονοφασική 1 x CEE 230V 16A Πρίζες Schuko 2 x 16A Φορτιστής μπαταριών 12V Υποδοχή ATS Ναι Εξωτερικό ATS Προαιρετικό Γείωση Ναι Μήκος 970 mm Πλάτος 535 mm Ύψος 735 mm Μικτό βάρος 170 kg [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]