Warmtepomp buffer HP Basic-Bf 200, verticaal vloermodel H 1 330 x Ø 550 mm
type: Product
description: Buffertank voor de opslag van warm en koud, primair water bij warmtepomp-systemen (lucht/water, bodem/water). Geschikt voor verwarming en koeling. De stalen kuip is voorzien van roestwerende lak en zo beschermd tegen condensatie-vorming. Deze hydraulische scheiding maakt het primaire debiet van de warmtebron totaal onafhankelijk van de secundaire kring(en). Zowel in het geval van 1 of meerdere kringen vloerverwarming, ventilo-convectoren, radiatoren… Voor een stabielere werking en merkelijk langere levensduur van de warmtepomp door het minimaliseren van het aantal start-/stop-cycli van de compressor. Inhoud: 189 liter. Kan ook dienst doen als thermische “batterij”: opslag van energie-overschotten van fotovoltaïsche zonnepanelen, bij negatieve energieprijzen… bij stockage 20/65° C: 9,88 kWatt bij stockage 35/65 °C: 6,59 kWatt Vloermodel. Maximum bedrijfsdruk: 6 bar. Maximum bedrijfstemperatuur: 95 °C. Isolatie: 50 mm polyurethaan-schuim met PVC-mantel. Stilstandsverlies: 59 Watt. ERP-klasse: B Leeggewicht: 33 kg. Afmetingen: buiten-diameter: 550 mm “binnen”-diameter (kuip zonder isolatie): 450 mm hoogte (H): 1 330 mm aansluitingen: A: 135 mm B: 220 mm C: 510 mm D: 805 mm E: 1 095 mm Aansluitingen: hoofd-aansluitingen (a): 6/4” bijkomende aansluitingen voor elektrische weerstanden, hybride oplossingen (p): 6/4″ thermometers, voelerhulzen, klep… (b): ½” ontluchter (g): 5/4″ aflaatkraan (s): 4/4″ Bij actieve koeling (lucht/water-warmtepompen): dubbele wisseling van depart en retour, zowel in de kring van de warmtepomp als de secundaire, uitgaande kring of manueel: eenvoudig en betaalbaar, of met 4 stuks 3-weg-zoneventielen: automatische werking maar merkelijk duurdere installatie. Door ons zeker NIET aangeraden: eenzijdige “vaste” aansluiting met 2 T-stukken (veruit de goedkoopste oplossing, maar met een veel minder efficiënte werking én moeilijker controle op een correcte werking/instelling). 2 Mogelijke manieren van plaatsing: in “parallel”: de perfecte opstelling en …
sku: hpbufkb200
offers: Offer
  price: 661.05
  price currency: EUR
  availability: https://schema.org/InStock
  item condition: https://schema.org/NewCondition
  shipping details: OfferShippingDetails
  sku: hpbufkb200

BreadcrumbList
item list element: Home
  type: ListItem
  position: 1
  item: /
item list element: kreathermshop.be
  type: ListItem
  position: 2
  item: https://productregistry.org/merchant/kreathermshop.be
item list element: Warmtepomp buffer HP Basic-Bf 200, verticaal vloermodel H 1 330 x Ø 550 mm
  type: ListItem
  position: 3
  item: https://productregistry.org/product/ql0AzkYq