Clamper Front Box Inversor Trifásico 380V até 15KW CA 275V 20KA 3P 32A IP65
Proteção CA · Clamper O quadro de proteção pronto para o seu inversor Dimensionado para inversores trifásicos 380 V de até 15 kW Chegou, instalou Disjuntor, DPS e conexões já montados e fiados de fábrica. Zero montagem no quadro. Proteção contra surtos DPS Classe II de 20kA contra raios e surtos da rede — a marca nº 1 do Brasil em DPS. Uso externo IP65 Caixa de policarbonato com proteção UV, à prova de chuva e poeira, pronta para área externa. Medida certa para o kit Disjuntor tripolar de 32A, dimensionado para inversores de até 15 kW conforme a NBR 5410. O que vem dentro da caixa Disjuntor Tripolar (3P) · 32A Seccionamento e proteção contra sobrecorrente do circuito CA do inversor, conforme NBR 60898. DPS Clamper Front V · 275V 20kA Classe II com varistor MOV, nível de proteção 1,2kV e resposta < 25ns. Bandeirola indica o estado: verde em serviço, vermelha para trocar o módulo — sem trocar o quadro. Caixa IP65 com prensa-cabos Policarbonato com proteção UV, tampa transparente para inspeção visual e conexões diretas no disjuntor e nos conectores. Especificações técnicas Característica CLAMPER Front Box 3P 32A Código CLAMPER 026084 Tensão de operação 380 V trifásico Frequência da rede 60 Hz Corrente máxima 32 A Disjuntor Tripolar (3P) · 32A · NBR 60898 DPS · Tensão máx. de operação (Uc) 275 V DPS · Corrente de descarga (In / Imáx) 10 kA / 20 kA @ 8/20 µs DPS · Nível de proteção (Up) 1,2 kV · resposta < 25 ns DPS · Tecnologia Varistor de Óxido Metálico (MOV) · Classe II Indicação de estado do DPS Bandeirola (verde: em serviço · vermelha: substituir) Grau de proteção IP65 (caixa) — uso externo Material Policarbonato com proteção UV Normas IEC 61643-11 · UL 1449 · ABNT NBR 5410 · NBR 60898 Onde ele entra na sua instalação Aplicação: No circuito dedicado do inversor, entre o inversor fotovoltaico trifásico 380 V e a rede da concessionária. Compatível com inversores trifásicos 380 V de até 15 kW. Dimensionamento: disjuntor dimensionado sobre a corrente máxima de saída do inversor com folga de segurança, conforme ABNT NBR 5410 (Ib ≤ In ≤ Iz) — próprio para sistemas trifásicos. Garantia CLAMPER de 6 anos CLAMPER — especialista brasileira em proteção contra surtos elétricos.