Întrerupător automat ETIMAT P10 3p+N C50, disjunctor trifazat 50A curba C, capacitate rupere 10kA, 4 module
Întrerupător automat miniatural ETIMAT P10 3p+N C50, 50A, curba C, 10kA ETIMAT P10 3p+N C50 este un întrerupător automat miniatural pentru circuite trifazate, cu un curent nominal de 50 A și caracteristică de declanșare C. Se folosește ca protecție generală de tablou sau pe plecări trifazate cu putere mare, unde cei trei poli protejați și neutrul comutat simultan asigură izolarea completă a circuitului la declanșare. Capacitatea de rupere de 10 kA conform EN/IEC 60898 acoperă tablourile din apropierea punctului de alimentare. Tensiunea nominală este de 415 V AC, iar clemele acceptă conductoare între 1 și 25 mm². Aparatul ocupă 4 module pe șină DIN și funcționează de la minus 40 până la 70 grade Celsius. Beneficii Principale Protecție trifazată completă: 3 poli protejați plus neutru comutat simultan Capacitate de rupere ridicată: 10 kA conform EN/IEC 60898 Curent nominal mare: 50 A, potrivit pentru protecție generală de tablou Curba C: compatibilă cu sarcini care au vârfuri moderate la pornire Clasa 3 de limitare a curentului: solicitare redusă pentru instalație Interval larg de temperatură: de la minus 40 la 70 grade Celsius Accesorizare posibilă: compatibil cu echipamente adiționale ETI