Testo 565i EX ATEX 7 CFM (198 l/min) vacuümpomp
De testo 565i EX vacumeert automatisch koelsystemen en warmtepompen buiten Ex-zones – in verbinding met de testo 552i vacuümsonde. Zodra de doelwaarde is bereikt, stopt het pompen automatisch en begint een vacuüm-hold-test. Compatibel met A2L en A3 koudemiddelen voor maximale veiligheid. Controleren, monitoren en het delen van rapporten worden eenvoudig geregeld via de testo Smart App, met automatische bluetooth-verbinding met Testo koude-meetinstrumenten bij inschakelen. Dat bespaart tijd en zorgt voor een complete documentatie. Beschrijving ATEX certificering voor werk in omgevingen met ontploffingsgevaar Eenvoudige olievervanging met kijkglas voor snelle beoordeling van het oliepeil Terugslagklep om vacuümverlies te voorkomen bij uitvallen van de stroom A3/A2L compatibel veilig en betrouwbaar gebruik ook bij ontvlambare koudemiddelen Volledig geautomatiseerd evacueringsproces met geïntegreerde hold-test bij gebruik in combinatie met de testo 552i vacuümsonde (voor gebruik buiten Ex-zones) Eén app voor alles metingen configureren en monitoren en gegevens beheren met de testo Smart App De nieuwe, ATEX-gecertificeerde testo 565i Ex vacuümpomp voert de evacuering van koelsystemen en warmtepompen buiten Ex-zones geheel automatisch uit dankzij de verbinding met de testo 552i vacuümsonde. Zodra de gewenste vacuüm-doelwaarde is bereikt, stopt het pompen automatisch en gaat tegelijkertijd een vacuüm-hold-test van start. Ongewenste gassen en vocht kunnen dus veilig worden verwijderd, en gegevens over de dichtheid van het systeem worden opgeslagen. De logfunctie voor gegevens zorgt voor een volledige documentatie. Evacueringen buiten Ex-zones kunnen dus geheel autonoom verlopen. De configuratie, het monitoren van live-waarden en het versturen van meetrapporten kunnen eenvoudig worden gecontroleerd via de gratis testo Smart App. Dit houdt je flexibel en bespaart waardevolle tijd. Voor optimale workflows maakt de testo 565i EX automatisch een bluetooth-verbinding met de Testo koude-meetinstrumenten en de Smart App als deze is ingeschakeld. De pomp garandeert ook altijd maximale veiligheid dankzij de compatibiliteit met A2L en A3 koudemiddelen. Technische specificaties Technische specificatie Waarde Gewicht 13,8 kg Bedrijfstemperatuur +5 °C tot +40 °C Oliecompatibiliteit ISO VG 46 Aansluitingen 1/4" SAE, 3/8" SAE, 1/2" SAE Batterij Voldoet aan DGUV, uitwisselbaar via klikmechanisme Interface Bluetooth® 5.0 Draadloos bereik 30 m Eindvacuüm (Ultimate Vacuum) 15 micron Pomptype Tweetraps roterende schoepenpomp (Rotary Vane Pump) Pompcapaciteit 7 CFM / 198 l/min Geschikte koudemiddelen A2L / A2 / A3 gecertificeerd; ATEX Inhoud van de verpakking testo 565i EX, vacuümpompolie, 330 ml Downloads en Handleidingen PDF Handleiding FAQ