Holzvergaserkessel ATMOS DC22GSE 23 kW mit ACD04, automatischer Zündung und Compact Baugruppe F8
Produktüberblick & Einsatzbereich Der ATMOS DC22GSE mit automatischer Zündung ist ein handbeschickter Holzvergaserkessel mit 23 kW Nennwärmeleistung für wassergeführte Zentralheizungsanlagen. Diese Ausführung kombiniert den GSE-Holzvergaser mit der elektronischen Regelung ATMOS ACD04, einer automatischen Holzzündung und der Compact Baugruppe F8. Als Hauptbrennstoff dient trockenes Scheitholz; Holzpellets werden ausschließlich als Zündhilfe für die automatische Holzzündung verwendet. Die 23-kW-Leistungsklasse eignet sich insbesondere für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für die Erneuerung und Modernisierung bestehender Holzheizungen. Für die Produktauswahl wird diese Leistung bei GEMA als Orientierung dem Bereich 200–300 m² zugeordnet. Die tatsächliche Kesseldimensionierung richtet sich nach der Heizlast des Gebäudes und der geplanten Anlagenhydraulik. Technik & Ausstattung Der DC22GSE arbeitet nach dem Holzvergaserprinzip mit umgekehrter Verbrennung. Der keramisch ausgekleidete Feuerungsbereich, getrennt einstellbare Primär- und Sekundärluft, der Röhrenwärmetauscher und ein Saugzugventilator unterstützen eine kontrollierte Verbrennung und Wärmeübertragung. Ein Belimo-Stellantrieb begrenzt die Abgastemperatur und unterstützt die Regelung des Verbrennungsprozesses. Die ACD04-Regelung erweitert den Kessel um eine elektronische Heizsystemsteuerung mit Touchdisplay. Abhängig von der Anlagenkonfiguration können Kessel, Kesselkreis, Heizkreise, Warmwasserbereitung und weitere Systemfunktionen eingebunden werden. Die automatische Holzzündung lässt sich nach Zeitplan, Pufferspeichertemperatur oder Heizanforderung auslösen. Zur Zündung wird die separate Zündkammer mit Holzpellets vorbereitet; die eigentliche Wärmeerzeugung erfolgt anschließend mit Scheitholz. Vorteile im Alltag Die automatische Zündung erhöht den Bedienkomfort gegenüber einem ausschließlich manuell anzuheizenden Holzvergaser. Der Kessel kann vorbereitet und der Start über die ACD04-Regelung zeitlich oder abhängig vom Wärmebedarf geplant werden. Damit lässt sich der typische Scheitholzbetrieb mit einer komfortableren Startlogik verbinden. Der Brennstoffschacht fasst 86 Liter und nimmt Scheitholz bis 330 mm Länge auf. Die Füllöffnung misst 450 × 260 mm. Zum Lieferumfang gehören außerdem die für diese Ausführung vorgesehenen ACD04-Fühler, die Zündkomponenten sowie das Anschlussset ATMOS F8 ESBE. Systemintegration & Kompatibilität Der DC22GSE ist für den Betrieb mit Pufferspeicher und Rücklaufanhebung vorgesehen. ATMOS fordert für die GSE-Baureihe mindestens 55 Liter Speichervolumen je Kilowatt installierter Kesselleistung. Bei 23 kW ergeben sich damit rechnerisch mindestens 1.265 Liter Puffervolumen. Die ACD04-Unterlage ordnet Kessel von 15 bis 25 kW einem Pufferspeicherbereich von 1.000 bis 1.500 Litern zu. Die Rücklauftemperatur zum Kessel muss mindestens 65 °C betragen. Die Kesseltemperatur liegt im regulären Betrieb bei etwa 80–90 °C. Für den DC22GSE ist ein Schornsteinzug von 18 Pa vorgesehen. Pufferspeicher, Rücklaufanhebung, Schornstein, Sicherheitswärmetauscher und Heizkreise sind als zusammenhängendes Anlagensystem fachgerecht auszulegen. Technische Daten im Überblick Nennwärmeleistung 23 kW Wirkungsgrad 90,7 % Energieeffizienzklasse A+ Brennstoff Trockenes Scheitholz, 12–20 % Wassergehalt Maximale Scheitholzlänge 330 mm Brennstoffschacht 86 l Füllöffnung 450 × 260 mm Automatische Zündung über Zündkammer und elektrische Glühspirale, Holzpellets als Zündhilfe Regelung ATMOS ACD04 mit Touchdisplay Empfohlenes Puffervolumen mindestens 1.265 l nach 55-l/kW-Vorgabe Minimale Rücklauftemperatur 65 °C Kesseltemperatur im Betrieb 80–90 °C Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar Schornsteinzug 18 Pa Abgastemperatur bei Nennleistung 158 °C Rauchrohranschluss 150/152 mm Heizungsanschluss 1 1/2 Zoll Elektrischer Anschluss 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme Normalbetrieb 50 W Leistungsaufnahme Zündanlage 550 W Bereitschaftsmodus 5,5 W Schutzart Elektroteil IP20 Abmessungen H × B × T 1281 × 680 × 916 mm Gewicht 373 kg Kesselklasse 5 Maximaler Schallpegel 65 dB Montage Aufstellung, hydraulische Einbindung, Schornsteinanschluss, elektrischer Anschluss, Konfiguration der ACD04-Regelung und Erstinbetriebnahme sind durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte auszuführen. Zur Anlagenplanung gehören insbesondere Pufferspeicher, Rücklaufanhebung, Ausdehnungs- und Sicherheitseinrichtungen, thermische Ablaufsicherung sowie die fachgerechte Auslegung des Abgaswegs. Hinweise Für den bestimmungsgemäßen Betrieb ist ausreichend trockenes Scheitholz mit 12–20 % Wassergehalt zu verwenden. Die Holzpellets in der Zündkammer dienen ausschließlich dem automatischen Anheizen und machen den DC22GSE nicht zu einem Pelletkessel. Wird die automatische Zündung nicht verwendet, ist die dafür vorgesehene Blindkammer einzusetzen. Die minimale Rücklauftemperatur von 65 °C ist dauerhaft einzuhalten. Lieferumfang ATMOS DC22GSE Holzvergaserkessel mit ACD04 und automatischer Holzzündung Anschlussset ATMOS F8 ESBE Stahlbürste mit Zubehör Schürhaken Einlasshahn Bedienungs- und Wartungsanleitung Zugregler Honeywell FR124 Aschekasten Vorrichtung zum Herausziehen der Bremseinrichtungen aus dem Rauchkanal Zubehörsatz für ATMOS ACD04 1 Außentemperaturfühler AF20-B65 3 Anlegefühler SF20-B54 3 Warmwasser-/Pufferspeicherfühler KTF20-65-5M-B Herausnehmbare Blindkammer Füllschaufel für Pellets