Tủ trung tâm báo cháy Picom — màn hình cảm ứng, AI, tích hợp toàn tòa nhà
Picom là tủ trung tâm báo cháy địa chỉ thế hệ mới của FireSmart, dùng màn hình cảm ứng và AI, được thiết kế để tích hợp toàn bộ hệ thống PCCC của một tòa nhà về một giao diện điều khiển duy nhất. Khác với tủ báo cháy thông thường chỉ nhận tín hiệu từ đầu báo, Picom vừa là tủ trung tâm địa chỉ, vừa điều khiển liên động các hệ kỹ thuật khác trong tòa nhà, đồng thời thay thế được cả tủ không dây WCP-1 lẫn thiết bị truyền tin FCOM — giảm số tủ phải lắp, giảm đầu mối phải bảo trì. Picom do Công ty TNHH Thiết bị Báo cháy FireSmart nghiên cứu và sản xuất 100% trong nước, đã được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cấp Giấy phép lưu thông theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP. Khi nào nên chọn Picom Picom hợp lý nhất với tòa nhà đang có nhiều hệ rời rạc: tủ báo cháy một nơi, tủ điều khiển bơm một nơi, quạt tăng áp và hút khói lại do hệ khác quản lý. Mỗi hệ một giao diện, mỗi hệ một đầu mối bảo trì. Tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn lớn có nhiều hạng mục kỹ thuật cần liên động. Công trình muốn gom nhiều tủ con về một điểm giám sát thay vì bố trí người trực ở từng khu. Chủ đầu tư muốn giảm chi phí vận hành dài hạn: một giao diện, một quy trình bảo trì. Nếu công trình chỉ cần một hệ báo cháy đơn thuần thì tủ có dây FCP/FSP hoặc tủ không dây WCP-1 đã đủ, chưa cần tới Picom. Picom điều khiển liên động những hệ nào Bơm chữa cháy Quạt tăng áp và quạt hút khói Thang máy Loa thông báo sơ tán Van và bể nước chữa cháy Cửa ngăn cháy Chiếu sáng thoát nạn Giám sát nhiều tủ báo cháy con trong cùng công trình So sánh Picom với các tủ trung tâm FireSmart khác FCP FSP WCP-1 Picom Loại Có dây, theo kênh Có dây, cao cấp Không dây địa chỉ Địa chỉ, màn hình cảm ứng, AI Quy mô 2 – 4 – 5 – 8 kênh 10 – 40 kênh 160 thiết bị địa chỉ/network Tích hợp toàn hệ PCCC tòa nhà Dùng cho Cửa hàng, văn phòng, hộ kinh doanh, xưởng nhỏ Tòa nhà vừa – công trình lớn Chung cư, khách sạn, bệnh viện, trường học, di tích Tòa nhà có nhiều hệ rời rạc Thay thế được — — — Thay được cả WCP-1 và FCOM Quy cách lắp đặt tủ trung tâm Lắp tại nơi có người trực 24/24. Nếu không có người trực thì phải truyền tín hiệu tới nơi trực và tự động truyền tin tới Cảnh sát PCCC. Khoảng trống trước tủ ≥ 1,5 m. Phần điều khiển cách sàn 0,75 – 1,85 m. Cách trần bằng vật liệu cháy ≥ 1,0 m. Phải tiếp đất bảo vệ. Liên quan tới nghĩa vụ truyền tin báo cháy hạn 01/7/2027 Theo khoản 2 Điều 27 Nghị định 105/2025/NĐ-CP, chậm nhất 01/7/2027 người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải hoàn thành trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Picom đã bao gồm chức năng truyền tin, nên công trình dùng Picom không phải mua thêm FCOM. Chi tiết phạm vi áp dụng, lộ trình chi phí và rủi ro quy định còn có thể thay đổi: xem bài Thiết bị truyền tin báo cháy — hạn hoàn thành 01/7/2027. Câu hỏi thường gặp Picom có thay được tủ báo cháy đang dùng không? Có. Picom là tủ trung tâm địa chỉ đầy đủ chức năng, đồng thời giám sát được các tủ con hiện hữu nên thường dùng khi cải tạo, nâng cấp hệ thống cũ. Dùng Picom rồi có cần lắp thêm FCOM không? Không. Picom thay thế được cả WCP-1 và FCOM, đã có sẵn chức năng truyền tin báo cháy. Picom dùng đầu báo loại nào? Picom dùng chung các đầu báo của hệ không dây FireSmart. Sản phẩm có giấy tờ pháp lý để đưa vào công trình không? Có. Thiết bị đã được Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cấp Giấy phép lưu thông theo Nghị định 105/2025/NĐ-CP.