Hubventil aus nicht rostendem Stahl für DN 50 mit InnengewindeDas H250S-P ist ein 2-Wege-Hubventil für die Nennweite DN 50 mit Innengewinde-Anschluss Rp 2". Es dient der wasserseitigen stetigen Regelung in Luftbehandlungs- und Heizungsanlagen und wird über einen Hubantrieb mit stetigem oder 3-Punkt-Stellsignal angesteuert.Gleichprozentige Kennlinie und wartungsfreier AufbauDer Ventilkegel wirkt als Drosselorgan und fährt in die vom Stellsignal vorgegebene Öffnungsstellung. Die Durchflusskennlinie ist gleichprozentig nach VDI/VDE 2173 und im Öffnungsbereich optimiert. Ventilkörper, Schließkörper, Spindel und Sitz bestehen aus nicht rostendem Stahl AISI 304, die Spindeldichtung aus PTFE und FFKM. Die maximale Leckrate liegt bei 0,01 Prozent vom Kvs-Wert. Das Ventil ist wartungsfrei und enthält keine durch den Anwender austauschbaren oder reparierbaren Teile.Einsatz mit Wasser und Glykolgemischen bis 130 Grad CelsiusDas Ventil ist für Wasser sowie Wasser mit Glykolanteilen bis maximal 50 Volumenprozent ausgelegt. Die zulässige Mediumstemperatur reicht von 0 bis 130°C, der maximale Betriebsdruck ps beträgt 2500 kPa bei einer Druckstufe PN 25 und einem Kvs-Wert von 40 m³/h.Einbaulage und Zubehör für den HubantriebDer Ventilkörper wird ohne Antrieb ausgeliefert, der Hubantrieb ist separat zu bestellen. Die Einbaulage reicht von stehend bis liegend, bezogen auf die Spindel; eine hängende Montage mit dem Stößel nach unten ist nicht zulässig. Beachten Sie die vorgegebene Durchflussrichtung, empfohlen wird der Einbau eines Schmutzfängers. Für bestimmte Antriebe ist optional die Spindelheizung ZH24-1-A erhältlich.AusschreibungstextHubventil H250S-P, 2-Wege, DN 50, Innengewinde Rp 2", PN 25, Kvs 40 m³/h, Werkstoff nicht rostender Stahl AISI 304. Gleichprozentige Durchflusskennlinie nach VDI/VDE 2173, maximale Leckrate 0,01 Prozent vom Kvs-Wert. Geeignet für die stetige, wasserseitige Regelung von Heizungs- und Luftbehandlungsanlagen mit Wasser oder Wasser-Glykol-Gemischen bis 50 Volumenprozent.