PV-Speichersystem 8,4kWh mit 6kW Hybrid-Wechselrichter – FENECON Home 6
Energieunabhängigkeit made in Bayern – FENECON Home 6 mit 8,4 kWh Ein Stromspeicher ist eine Entscheidung für Jahrzehnte – und für ein System, das mitwächst. Der FENECON Home 6 kombiniert einen 6-kW-Hybrid-Wechselrichter mit einem modularen LiFePO4-Batterieturm (8,4 kWh nutzbar, 3 Module) und dem preisgekrönten Energiemanagement FEMS. Die kompakte Einstiegskonfiguration – jederzeit modular erweiterbar. Notstrom mit Schwarzstart und solarer Nachladung Fällt das Netz aus, versorgt der Home 6 dein Haus dreiphasig weiter – mit bis zu 2.000 VA Schieflast pro Phase. Dank Schwarzstartfähigkeit fährt das System auch bei leerem Netz wieder hoch, und die direkt angeschlossene PV-Anlage lädt die Batterie im Notstrombetrieb weiter nach. So übersteht dein Haushalt auch längere Ausfälle. Für höhere Notstromlasten lässt sich der Home 6 mit der optionalen FENECON AVU (Automatische Verbraucher-Umschaltung) erweitern. PV-Anbindung für bis zu drei Dachausrichtungen Der integrierte Hybrid-Wechselrichter nimmt bis zu 9 kWp Solarleistung über 2 MPP-Tracker auf (MPPT-Bereich 150–850 V) – bei bis zu 98,2 % Wirkungsgrad. In dieser Konfiguration liefert die Batterie eine Nennleistung von 4 kW – mit zusätzlichen Modulen wächst sie bis zur vollen Wechselrichterleistung. FEMS: das offene Energiemanagement Das FENECON Energiemanagementsystem auf OpenEMS-Basis (Open Source, „OpenEMS Ready Gold") ist ab Werk integriert – inklusive der Apps Eigenverbrauchsoptimierung und Netzdienliche Beladung. Die KI-basierte Prognose erstellt aus Wetterdaten, Verbrauchsprofil und Tarifen einen täglichen Energiefahrplan; Updates sind unbegrenzt und kostenlos. Optional erweiterst du per FEMS App um dynamische Stromtarife, Wallbox-, Wärmepumpen- oder Heizstabsteuerung – dimmbar nach §14a EnWG ist das System bereits ab Werk. Mitwachsend statt festgelegt Der Batterieturm wächst in 2,8-kWh-Schritten auf bis zu 14 Module – und mit bis zu vier parallelen Türmen auf maximal 156,8 kWh. Die kobaltfreien LiFePO4-Zellen sichert FENECON mit einer Kapazitätsgarantie von 12 Jahren bzw. 6.000 Zyklen ab, auf das System gibt es 10 Jahre Produktgarantie. Häufige Fragen zum FENECON Home 6 mit 8,4 kWh Kann ich die Kapazität später erweitern? Ja, einfach zusätzliche 2,8-kWh-Module in den Turm stecken (Plug & Play) – bis 14 Module je Turm und 4 Türme je System. Wo kann das System stehen? Dank IP55 und einem Betriebsbereich von -20 °C bis +50 °C im Keller, der Garage oder im geschützten Außenbereich; optimal arbeitet die Batterie bei +15 bis +30 °C. Wie hoch ist der Turm in dieser Ausbaustufe? Mit 3 Modulen ist der Turm ca. 834 mm hoch (Grundfläche 506 × 401 mm); der Wechselrichter (496 × 221 × 460 mm) wird separat an der Wand montiert. Das Gesamtgewicht liegt bei ca. 150 kg.