Interrupteur Mural Simple Encastré 10A - Noir mat
Interrupteur Mural Simple Encastré 10A - Noir matUn appareillage noir mat s'impose dès que la commande doit se fondre sur une cloison sombre ou, à l'inverse, marquer un contraste net sur un mur clair. Ce mécanisme unipolaire à encastrer garde les codes du matériel professionnel : raccordement par bornes automatiques, maintien par griffes et façade carrée de 1,4 cm d'épaisseur seulement. Le traitement mat absorbe la lumière et masque les traces de doigts mieux qu'une surface brillante.Détails techniques Alimentation en courant alternatif de 220 - 240 V, fréquence 50/60 Hz. Intensité admissible 10 A, coupure unipolaire sur un conducteur. Étanchéité IP20 : installation en intérieur sec uniquement. Façade de 8,1 x 8,1 cm pour 1,4 cm d'épaisseur, masse de 55 g. Encastrement en diamètre 6 cm, boîtes admises de 5 à 10 cm. Boîte d'encastrement de 27 mm de profondeur au minimum. Bornes à connexion automatique sans vis (le fil se verrouille par simple poussée) pour conducteurs rigides ou souples de 0,75 à 2,5 mm². Construction plastique, teinte noir mat. Plage de température admise : -20 °C à +40 °C. Conformité CE & RoHs, garantie 2 ans. Fonctionnalités Bornes à connexion automatique qui suppriment le vissage : un poste de commande se câble en quelques secondes, sans tournevis de serrage. Double mode de fixation, griffes auto-rétractables ou vis, pour s'adapter aux boîtes anciennes comme récentes. Association avec une plaque de finition 1 à 5 emplacements, montée en ligne horizontale ou verticale selon l'implantation. Ressorts d'emboîtement intégrés qui plaquent la finition sur le mécanisme et empêchent tout jeu visible. Bascule carrée de grande surface, repérable au toucher dans l'obscurité et actionnable sans précision de geste. InstallationConsignez le circuit au tableau et vérifiez l'absence de tension au vérificateur. Introduisez ensuite chaque conducteur dénudé dans sa borne automatique, la poussée assure seule le maintien et le contact électrique. Positionnez le mécanisme dans une boîte de 6 cm de diamètre offrant au moins 27 mm de profondeur, puis serrez les griffes auto-rétractables ou vissez-le directement sur la boîte. Terminez par le clipsage de la plaque de finition et de la touche, rétablissez l'alimentation et testez la commande avant de quitter le poste.Où utiliser cet interrupteur simple ? Espaces tertiaires au parti pris sombre : salles de réunion, halls d'accueil, plateaux de bureaux. Boutiques et corners où l'appareillage doit disparaître sur un mur foncé. Hôtels, restaurants et espaces de travail partagés, en neuf comme en rénovation d'appareillage. Circulations et dégagements intérieurs secs : couloirs, paliers, cages d'escalier chauffées. Locaux techniques et annexes de bâtiments tertiaires : vestiaires, réserves, salles de pause.