Twoje dokumenty zawsze pod ręką DTR Feniks UNI Certyfikat Feniks UNI 18 kW Karta produktu Feniks UNI – tradycyjny kocioł zasypowy na węgiel orzech. Kocioł Feniks UNI to prosty i niezawodny kocioł zasypowy z ręcznym podawaniem paliwa, przeznaczony do ogrzewania budynków i ciepłej wody użytkowej węglem sortymentu orzech. Mimo tradycyjnego sposobu spalania, dzięki technice dolnego spalania i ceramicznej dyszy, kocioł spełnia wymogi klasy 5 oraz ekoprojektu UE (ECODESIGN). Dla kogo kocioł Feniks UNI 18 kW to idealne rozwiązanie? osób szukających prostego, tradycyjnego rozwiązania bez elektroniki właścicieli domów bez dostępu do prądu w kotłowni użytkowników ceniących niezawodność i niskie koszty eksploatacji gospodarstw wiejskich i budynków gospodarczych Dzięki mocy 18 kW oraz sprawności cieplnej 91,60% (klasa efektywności energetycznej B), kocioł Feniks UNI sprawdzi się wszędzie tam, gdzie liczy się prostota i niezawodność (do 220 m²). Kocioł c.o. Feniks UNI 18 kW – węgiel orzech Tradycyjny kocioł zasypowy z ręcznym podawaniem paliwa i techniką dolnego spalania. Klasa efektywności energetycznej B, sprawność cieplna 91,60%. instrukcja obsługi i montażu dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) certyfikat klasa efektywności energetycznej B wysoka sprawność cieplna (91,60%) brak zasilania elektrycznego (0 kW poboru mocy) Dane techniczne Typ kotła Kocioł zasypowy na węgiel (ręczne podawanie paliwa) Moc kotła 18 kW Stałopalność 4,5 h Powierzchnia grzewcza kotła 2,4 m² Powierzchnia ogrzewanego pomieszczenia do 220 m² Pojemność wodna 88 l Pojemność komory zasobnika 36 dm³ Wysokość 1230 mm Szerokość 595 mm Głębokość 650 mm Masa kotła 315 kg Średnica króćców 1 1/2″ Średnica mufy spustowej G 3/4″ Średnica czopucha Ø160 mm Maksymalna temperatura zasilania 85°C Minimalna temperatura zasilania 55°C Minimalny przekrój komina 250 cm² Minimalna wysokość komina 6 m Wymagany ciąg spalin 0,2 mbar Średnia temperatura spalin 145°C Minimalna pojemność zbiornika buforowego 1200 l (kocioł wymaga podłączenia do bufora) Zużycie energii elektrycznej 0 kW (kocioł bez zasilania elektrycznego) Szerokość paleniska 41 cm Wysokość paleniska 54 cm Głębokość paleniska 26 cm Szerokość drzwiczek paleniska 41 cm Wysokość drzwiczek paleniska 21 cm Technika dolnego spalania z dyszą ceramiczną Konstrukcja kotła oparta jest na technice dolnego spalania – spaliny z komory spalania przepływają przez ceramiczną dyszę w dolnej części paleniska. To rozwiązanie, w połączeniu z odpowiednim kształtem i układem kanałów, pozwala na redukcję emisji szkodliwych substancji do wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu. Paliwem zasadniczym jest węgiel kamienny sortymentu orzech. Kocioł Feniks UNI 18 kW to prostota, niezawodność i niezależność od prądu Kocioł spełnia wymogi normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymogi ekoprojektu UE (ECODESIGN). Nie wymaga zasilania elektrycznego, dzięki czemu może pracować niezależnie od dostępności prądu. Wysoka sprawność cieplna 91,60% i niskie zużycie węgla Klasa efektywności energetycznej B Praca niezależna od zasilania elektrycznego Prosta, spawana konstrukcja i łatwe czyszczenie Kompletny zestaw gotowy do montażu W standardzie otrzymujesz: korpus kotła z izolacją komplet drzwiczek (obsługowe, popielnikowe, wyczystne) ceramiczna dysza dolnego spalania ruszt paleniskowy żeliwny komplet narzędzi \r\ndo czyszczenia karta gwarancyjna i instrukcja obsługi Prezent do każdego zestawu Sezonowe prezenty – sprzedawca poleci najlepsze aktualne rozwiązanie! Darmowy transport na terenie całej Polski Dostarczamy Twoje zamówienie bezpiecznie i bez dodatkowych kosztów w dowolne miejsce w kraju.