Victron MultiPlus II 48V 10000VA Convertisseur Chargeur
Victron MultiPlus-II 48/10000/140-100 : convertisseur-chargeur 48V, puissance 10000VA, chargeur 140A, transfert 100A et garantie 5 ans. Le Victron Energy MultiPlus II 48/10000/140 100 230 V, référence PMP483105000, est un convertisseur chargeur professionnel destiné aux systèmes de batteries 48 V. Il réunit dans un seul appareil un convertisseur à onde sinusoïdale pure, un chargeur de batterie puissant et un commutateur de transfert automatique. Il fournit une puissance apparente nominale de 10 000 VA, une puissance active continue de 8 000 W à 25 °C et une puissance de pointe de 18 000 W. Son chargeur intégré délivre jusqu’à 140 A et son commutateur accepte un courant alternatif pouvant atteindre 100 A. PUISSANCE ET ALIMENTATION DE SECOURS La sortie principale dispose d’une fonction d’alimentation sans interruption. En cas de coupure du réseau ou d’arrêt du générateur, le MultiPlus II utilise l’énergie des batteries pour reprendre l’alimentation des appareils raccordés en moins de 20 ms. Cette commutation rapide permet de maintenir le fonctionnement des équipements compatibles, à condition que la puissance totale demandée respecte les limites du convertisseur et que le parc de batteries dispose d’une capacité suffisante. La puissance continue dépend de la température de fonctionnement : • 8 000 W à 25 °C • 7 000 W à 40 °C • 6 000 W à 65 °C • Puissance de pointe de 18 000 W Les 10 000 VA indiquent la puissance apparente nominale. Ils ne correspondent pas à une puissance active continue de 10 000 W. FONCTIONS POWERCONTROL ET POWERASSIST PowerControl permet de définir le courant maximal pouvant être prélevé sur le réseau ou le générateur. Le MultiPlus II tient compte de la consommation des équipements raccordés et utilise uniquement la puissance restante pour recharger les batteries. Cette fonction aide à éviter la surcharge de la source d’alimentation. Lorsque la puissance du réseau ou du générateur devient temporairement insuffisante, PowerAssist ajoute l’énergie provenant des batteries. Lorsque la demande diminue, la puissance disponible peut de nouveau être utilisée pour leur recharge. CHARGEUR DE BATTERIE 140 A Le chargeur intégré peut fournir jusqu’à 140 A à un parc de batteries 48 V. Il utilise un algorithme de charge adaptatif destiné à gérer les différentes étapes de charge. Le MultiPlus II peut fonctionner avec plusieurs technologies de batteries compatibles, notamment certains systèmes au lithium et au plomb. La compatibilité du BMS, les paramètres de charge, les câbles, les fusibles et les protections doivent être vérifiés avant l’installation. DEUX SORTIES CA Le MultiPlus II dispose de deux sorties en courant alternatif. La sortie principale peut continuer à alimenter les charges prioritaires à partir des batteries lorsque l’entrée CA est interrompue. La sortie auxiliaire fonctionne uniquement lorsqu’une source CA est présente à l’entrée. Elle peut être utilisée pour les équipements qui ne doivent pas décharger le parc de batteries. CONFIGURATION ET SURVEILLANCE L’appareil dispose d’une interface VE.Bus, de deux ports de communication à usage général, d’un relais programmable et d’une commande marche et arrêt à distance. La configuration peut être réalisée avec le logiciel VEConfigure et une interface MK3 USB compatible. La surveillance locale ou à distance peut être ajoutée au moyen d’un dispositif GX compatible, comme le Cerbo GX, et du portail Victron Remote Management. Les interfaces, dispositifs GX, écrans, capteurs externes et autres accessoires de communication sont vendus séparément, sauf indication contraire dans le contenu de l’offre. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Marque : Victron Energy • Gamme : MultiPlus II • Modèle : 48/10000/140 100 230 V • Référence fabricant : PMP483105000 • EAN : 8719076044956 • Type : convertisseur chargeur • Forme d’onde : sinusoïdale pure • Tension nominale des batteries : 48 V CC • Plage de tension d’entrée CC : 38 à 66 V • Tension de sortie : 230 V CA avec une tolérance de 2 % • Fréquence de sortie : 50 Hz avec une tolérance de 0,1 % • Fréquence configurable : 60 Hz • Puissance apparente à 25 °C : 10 000 VA • Puissance active continue à 25 °C : 8 000 W • Puissance active continue à 40 °C : 7 000 W • Puissance active continue à 65 °C : 6 000 W • Puissance de pointe : 18 000 W • Rendement maximal : 96 % • Consommation à vide : 38 W • Consommation en mode AES : 27 W • Consommation en mode recherche : 4 W • Courant maximal du chargeur : 140 A • Courant maximal de transfert CA : 100 A • Plage de tension d’entrée CA : 187 à 265 V • Plage de fréquence d’entrée : 45 à 65 Hz • Temps de transfert : inférieur à 20 ms • Nombre de sorties CA : 2 • Relais programmable : oui • Commande à distance : oui • Communication : VE.Bus et deux ports à usage général • Refroidissement : assisté par ventilateur • Température de fonctionnement : de moins 40 à 65 °C • Humidité maximale : 95 %, sans condensation • Matériau du boîtier : acier • Couleur : bleu RAL 5012 • Indice de protection : IP22 • Dimensions, hauteur × largeur × profondeur : 67,7 × 36,3 × 20,6 cm • Poids : 49 kg • Garantie standard du fabricant : 5 ans APPLICATIONS RECOMMANDÉES • Installations solaires autonomes avec batteries 48 V • Systèmes de stockage d’énergie ESS • Installations d’autoconsommation avec stockage • Alimentation de secours pour habitations et locaux professionnels • Installations utilisant le réseau ou un générateur • Systèmes UPS destinés aux équipements prioritaires • Applications professionnelles et installations terrestres