AIRE ACONDICIONADO POR CONDUCTOS JOHNSON JDM35V3K
FICHA TECNICA Medidas: INTERIOR: AN700 x AL200 x FON506 EXTERIOR: AN765 x AL555 x FON303 Capacidad y eficiencia Disponible desde 3.030 hasta 13.120 frigorías. Clasificación energética A++. Refrigerante ecológico R32. Modelos monofásicos (3.030 a 10.420 frigorías) y trifásicos (12.110 a 13.120 frigorías). Instalación y diseño Instalación vertical u horizontal (modelos 71-170). Unidades interiores compactas con altura desde 20 cm y anchura desde 70 cm. Retorno de aire posterior e inferior. Unidades exteriores con un solo ventilador, más pequeñas y de menor volumen. Acceso inferior al motor para facilitar el mantenimiento. Amplio espacio lateral para servicio técnico. Filtros de fácil extracción por el lateral derecho, izquierdo o parte inferior. Rendimiento Alta presión estática de hasta 160 Pa. Control constante del volumen del flujo de aire. Ventilador con diseño excéntrico para mejorar el caudal y la eficiencia. Toma de aire exterior para una renovación continua del ambiente. Sistema de drenaje Bomba de drenaje incorporada. Elevación de condensados de hasta 1 metro (modelos 71-170). Salida de condensados a izquierda o derecha sin utilizar la bomba (modelos 71-140). Conectividad y funciones Comunicación entre unidad interior y exterior mediante un solo cable. Control por cable con Wi-Fi integrado de serie. Conexión mediante dos hilos para una instalación más flexible. Sistema Twin, que permite conectar dos unidades interiores de igual capacidad a una única unidad exterior. Durabilidad Intercambiadores de calor con recubrimiento anticorrosivo, ideales para ambientes salinos o con alta humedad. Garantía 3 años de garantía total. 10 años de garantía en el compresor.