Panou fotovoltaic bifacial N-Type TOPCon Ulica Solar 595W
Descriere Panou fotovoltaic Ulica Solar 595W bifacial, N-Type TOPCon, Double Glass, cu eficiență de 23,03%. Modelul UL-595M-144ADGN face parte din seria Mate și utilizează celule monocristaline N-Type TOPCon Half Cell, fiind conceput pentru sisteme fotovoltaice rezidențiale, comerciale și industriale unde sunt importante eficiența ridicată, fiabilitatea și producția de energie pe termen lung. Construcția bifacială permite panoului să valorifice atât radiația solară incidentă pe partea frontală, cât și o parte din lumina reflectată către partea posterioară. Producătorul declară pentru partea posterioară o eficiență de generare de 80±5% raportată la partea frontală. Tehnologia N-Type TOPCon Celulele fotovoltaice N-Type TOPCon sunt proiectate pentru eficiență ridicată și performanțe bune pe termen lung. Modelul de 595W atinge o eficiență a modulului de 23,03% în condiții standard de testare (STC), ceea ce permite obținerea unei puteri ridicate raportate la suprafața panoului. Tehnologie bifacială Double Glass Panoul este realizat cu sticlă securizată de 2 mm pe partea frontală și 2 mm pe partea posterioară. Structura Double Glass oferă o protecție mecanică ridicată și contribuie la durabilitatea modulului în condiții dificile de exploatare. Rezistență ridicată în condiții dificile Modulul este testat pentru rezistență la ceață salină, amoniac, coroziune, nisip și praf și dispune de protecție Anti-PID. Rezistența mecanică declarată este de până la 5400 Pa la încărcarea cu zăpadă și 2400 Pa la acțiunea vântului. Panoul beneficiază, conform fișei producătorului, de 15 ani garanție pentru produs și 30 de ani garanție liniară de putere, cu o degradare declarată de 1% în primul an și 0,4% anual ulterior. Avantaje Putere nominală ridicată de 595W Eficiență ridicată a modulului de 23,03% Tehnologie fotovoltaică N-Type TOPCon Construcție bifacială pentru valorificarea radiației solare și pe partea posterioară Tehnologie Double Glass – sticlă frontală de 2 mm și sticlă posterioară de 2 mm 144 celule monocristaline N-Type TOPCon Half Cell Toleranță pozitivă de putere 0 / +5W Coeficient de temperatură Pmax redus: -0,29%/°C Rezistență mecanică ridicată: 5400 Pa zăpadă / 2400 Pa vânt Tehnologie Anti-PID Rezistență testată la ceață salină, amoniac, coroziune, nisip și praf Cutie de joncțiune IP68 cu 3 diode Conector compatibil MC4 Tensiune maximă sistem: 1500 V DC Temperatură de funcționare între -40°C și +85°C 15 ani garanție produs și 30 ani garanție liniară de putere, conform condițiilor producătorului Include Panou solar fotovoltaic Ulica Solar 595W, bifacial, N-Type TOPCon, Double Glass, model UL-595M-144ADGN Cablu solar de racordare 4 mm², configurație short cable (+) 400 mm / (-) 200 mm, cu conector compatibil MC4 Instalare Panoul poate fi integrat în sisteme fotovoltaice rezidențiale, comerciale și industriale, în funcție de proiectarea instalației. Montajul trebuie realizat pe o structură compatibilă cu dimensiunile și greutatea modulului. Pentru exploatarea avantajului bifacial trebuie avută în vedere posibilitatea ca partea posterioară a panoului să primească radiație solară reflectată. Instalarea electrică și mecanică trebuie realizată conform documentației producătorului și proiectului sistemului fotovoltaic. Caracteristici DATE ELECTRICE (STC) Producător Ulica Solar Serie Mate Series Model UL-595M-144ADGN Putere - Pmax (Wp) 595 Putere maximă Voltaj - Vmp (V) 44,55 Putere maximă Curent - Imp (A) 13,36 Tensiune circuit deschis - Voc (V) 52,92 Curent scurt circuit - Isc (A) 14,06 Randament modul STC (%) 23,03% Toleranță ieșire - Pmax (W) 0 / +5W CARACTERISTICI MECANICE Tip celule N-Type TOPCon Mono Half Cell Nr. celule 144 (6 × 12 × 2) Dimensiuni modul 2278 × 1134 × 30 mm Greutate 31,6 kg Sticlă frontală 2 mm, acoperire anti-reflexie, transmisie ridicată, conținut redus de fier, sticlă securizată Sticlă posterioară 2 mm, transmisie ridicată, conținut redus de fier, sticlă securizată Cadru Aliaj de aluminiu anodizat Cutie de joncțiune IP68, 3 diode Conector Compatibil MC4 Cabluri 4 mm²; (+) 400 mm / (-) 200 mm Panouri / palet 36 buc. CONDIȚII DE FUNCȚIONARE Tensiune maximă sistem 1500 V DC Maximum series fuse rating 30 A Temperatură de operare -40°C – +85°C NOCT (Temperatura Nominală de Operare) 43 ± 2°C Coeficient de temperatură Pmax -0,29%/°C Coeficient de temperatură Voc -0,25%/°C Coeficient de temperatură Isc +0,046%/°C GARANȚIE ȘI FIABILITATE Garanție produs 15 ani, conform condițiilor producătorului Garanție liniară de putere 30 ani, conform condițiilor producătorului Degradare putere în primul an 1% Degradare liniară anuală ulterioară 0,4%