Especificaciones técnicas Artículo: Interruptor 100% termomagnético de 1 polo. Marca: Exceline Profesional. Modelo / Referencia: GQC-60-A-1. Amperaje Nominal: 60 A. Voltaje de Alimentación: 120/240 V~. Frecuencia Nominal: 50/60 Hz. Capacidad de Interrupción (Poder de Corte): 10 kA. Curva de Disparo: Curva C (disparo instantáneo magnético de 5 a 10 veces la corriente nominal, y disparo por sobrecarga térmica a partir de 1.13 y 1.45 In). Mecanismo de Seguridad: Incorpora matachispa y cámara de disipación para extinguir efectivamente el arco eléctrico. Los componentes magnético y térmico actúan de manera separada para prolongar su vida útil. Material de la Carcasa: Nylon® de alta resistencia ante caídas y altas temperaturas. Montaje: Diseño versátil con tres formas de instalación: centros de carga, montaje en superficie y Riel DIN. Capacidad de Bornera (Cableado): Cu AWG #14 – #6 (2,5 – 16 mm²), compatible también con cable de aluminio. Torque en Tornillo de Salida: 2 N·m (17,7 lb-in). Dimensiones Físicas (Ancho x Alto x Profundidad): 25.0 x 104.0 x 72.0 mm. Peso: 0,104 kg.