Haier Revive Plus binnen + buitenunit 3,5 kW R32 (incl. IR afstandsbediening en Wifi)
Haier Revive Plus binnen + buitenunit 3,5 kW R32 (incl. IR afstandsbediening en Wifi) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgas en valt hiermee onder de Europese F-gassenverordening, inbedrijfstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door een F-gassen gecertificeerd bedrijf. Type koudemiddel R32 (GWP:675). Ben je nog niet in het bezit van een F-gassen certificaat? Klik dan hier voor de start van je opleiding waarmee je zowel single als multisplit systemen en ook overige warmtepompen mag gaan plaatsen. Let op: Weliswaar de opvolger van de Tundra Plus en Tundra 2023 echter technisch niet volwaardig compatibel, kies dus voor zowel een binnen als buitenunit van de Revive Plus serie! Functieoverzicht van de Revive Plus: WiFi standaard met hOn Smart Home App Download de Haier App op een Apple of Android apparaat en verbind de apparatuur met uw apparaat om uw systeem, waar u ook bent en op elk moment, te bedienen. WiFi Easy Pair Voor eenvoudige koppeling met je WiFi netwerk. Stembediening Handsfree stembedieningsfunctie voor de Google Assistent of Amazon Alexa-compatibele slimme airconditioners van Haier. 3 Level Eco om 20%, 35% of 55% electriciteit te besparen. Self-Clean De Self-Clean technologie bevriest met de vochtigheid uit de lucht de oppervlakte van de verdamper en voert de vervuiling van de verdamper tijdens het ontdooien af via de condensafvoer. Hierdoor blijft de verdamper en de lucht schoon. 56°C Steri-Clean Deze functie doodt bacteriën en virussen door de verdamper 30 minuten tot 56°C te verwarmen. HAF-filter De sterke elektrostatische lading op het filteroppervlak verwijdert schadelijke microdeeltjes, waaronder stof, virussen en bacteriën. Blue Fin coating Bevordert de condenswaterafvoer dankzij de hydrofiele en corrosieve eigenschappen. LED display Toont de ruimtetemperatuur of de gewenste temperatuur op het paneel. I Feel Met een simpele druk op de I Feel-knop op de afstandsbediening ontvangt de airco real-time temeperatuurdata en past het toestel de werkingsomstandigheden aan om de ingestelde temperatuur te bereiken. Coanda Plus De speciale aerodynamica van de lamellen stuwt de luchtstromen uit de binnenunit verder en krachtiger weg zonder dat het een negatief effect heeft op het geluidsniveau, efficiency of luchtstroom. -15/-20°C verwarming Verwarmen mogelijk tot een buitentemperatuur van -20 °C. -10/-20°C koeling Koelen mogelijk tot een buitentemperatuur van -20 °C. 10°C warmhoudfunctie Deze wordt geactiveerd wanneer de ruimtetemperatuur daalt tot onder de 10 °C om leidingen in onbezette vakantiehuizen, garages en kelders te beschermen tijdens de winterperiode. Eenvoudige clip Voor eenvoudige installatie en montage achter de binnenunit. Capaciteitsgegevens Koelcapaciteit: nom. (min. – max.) 3,20 (0,8-3,8) kW Verwarmingscapaciteit: nom. (min. – max.) 3,9 (0,7-4,0) kW Verwarmingscapaciteit bij -10°C: 3,0 kW Opgenomen vermogen – koeling: nom. (min. – max.) 1,19 (0,30 – 1,30) kW Opgenomen vermogen – verwarming: nom. (min. – max.) 1,42 (0,4 – 1,6) kW Rendement: EER 2,94 w/w Rendement: COP 2,74 w/w Pdesign – koeling: 35 °C 3,20 kW Pdesign – verwarming: (-10 °C) 3,00 kW Seizoensrendement: SEER 6,10 (A++) Seizoensrendement: SCOP 4,00 (A+) Jaarlijks energieverbruik – koeling: 184 kWh/j Jaarlijks energieverbruik – verwarming: 1050 kWh/j Binnenunit Voeding: 1/220-240/50 Ph/V/Hz Luchtdebiet: max. 550 m3/u Ontvochtiging: 1,2 l/u Geluidsvermogensniveau – koeling: 59 dB Geluidsvermogensniveau – verwarming: 59 dB Geluidsdrukniveau – koeling: 43/39/34/28 dB(A) Geluidsdrukniveau – verwarming: 43/39/34/28 dB(A) Netto-afmetingen: b x d x h 805x292x199 mm Nettogewicht: 8,8 kg Buitenunit Voeding: 1/220-240/50 Ph/V/Hz Geluidsvermogensniveau: Hi 64 dB Geluidsdrukniveau: Hi 50 dB(A) Opgenomen stroom: max. 7,30 A Netto-afmetingen: b x d x h 700x245x544 mm Nettogewicht: 22,0 kg Type compressor: Roterende inverter Merk compressor: Highly Technische gegevens Koudemiddel F-gas: R32 (GWP:675) Vulling koudemiddel R32: 0,51 kg Vulling koudemiddel: 0,371 tCO2Eq Bijvulling R32: 20 g/m Hermetisch gesloten Diameter vloeistofleiding Ø: 1/4″ inch mm (inch) Diameter gaszijde Ø: 3/8″ inch mm (inch) Leidinglengte zonder bijvulling : 5 m Minimale leidinglengte : 3 m Maximale leidinglengte : 20 m Maximale leidinghoogte : 10 m Werkingsgebied koeling min. – max.: 21 – 35 °C (binnen)/-20 – 43 °C (buiten) °C Werkingsgebied verwarming min. – max.: 10 – 27 °C (binnen)/-20 – 24 °C (buiten) °C