CONTACTEUR S/R 2 * 16A . [A9C22712] . SCHNEIDER
Contacteur iCT 16A 2NO 230...240VCA 50Hz DESCRIPTION : Cet Acti9 est un contacteur modulaire. Il s'agit d'un appareil de commande à distance 2P avec 2 contacts normalement ouverts. Le courant nominal In est de 16 A pour AC-7a et de 6 A pour AC-7b. La tension assignée d'emploi est de 250 Vca. La tension de contrôle Uc est comprise entre 230 VCA et 240 VCA. Ce dispositif pourrait être utilisé pour des circuits de commande. Ce dispositif peut être utilisé pour commuter à distance des charges d'éclairage, des petits moteurs (ventilateurs, mélangeurs) ou des applications de système CVC. Il est compatible avec tous les auxiliaires de commande d'Acti9, pour les applications de commande d'éclairage, de chauffage et de ventilation. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 61095. L'endurance électrique peut atteindre 100000 cycles pour AC-7A ou AC-1, 30000 cycles pour AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A ou AC-5B Le nombre maximum d'opérations de commutation est de 6 par minute. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 4 kV. Le degré de pollution est de 2. Il peut être monté sur un rail DIN. Sa largeur est de 2 espacements de 9 mm. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 81 mm x (H) 18 mm x (P) 68,5 mm. Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -5 °C et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C.