Festbrennstoffkessel ROJEK KTP 49 – 49 kW für Scheitholz und Braunkohle
Produktüberblick & Einsatzbereich Der ROJEK KTP 49 ist ein manuell beschickter Festbrennstoffkessel mit 49 kW Nennleistung für Warmwasser-Zentralheizungen. Er ist für Scheitholz und geeignete Braunkohle ausgelegt; weitere geeignete feste Biomasse kann innerhalb der jeweiligen Brennstofffreigabe eingesetzt werden. Die Leistungsklasse eignet sich für entsprechend dimensionierte Heizungsanlagen in größeren Wohngebäuden, gewerblich genutzten Gebäuden und vergleichbaren Anwendungen. Der KTP 49 arbeitet ohne Gebläse und ohne elektronische Kesselregelung. Für den eigentlichen Kesselbetrieb ist daher kein elektrischer Anschluss erforderlich. Je nach Anlagenkonzept ist eine Einbindung mit Pumpenumlauf oder in entsprechend geplante Schwerkraftsysteme möglich. Technik & Ausstattung Das zweistufige Verbrennungsprinzip arbeitet mit einem hohen Vergasungsanteil. Primär- und Sekundärluft lassen sich regulieren und auf Brennstoff sowie vorhandenen Schornsteinzug abstimmen. Der Brenn- und Füllraum besitzt ein Volumen von 123,1 Litern und nimmt Scheitholz bis 580 mm Länge und bis 230 mm Durchmesser auf. Für unterschiedliche Aufstellsituationen stehen mehrere Werksausführungen zur Verfügung. Der Türanschlag befindet sich standardmäßig rechts und kann optional links ausgeführt werden. Der Rauchrohrabzug ist serienmäßig vertikal und kann als Werksoption horizontal bestellt werden. Zusätzlich ist eine Reinigungsöffnung sowohl bei vertikaler als auch horizontaler Rauchrohrausführung möglich. Die gewünschte Konfiguration muss bereits bei der Bestellung festgelegt werden. Vorteile im Alltag Der stromlose Kesselbetrieb kommt ohne Ventilator und elektronische Kesselsteuerung aus. Der große Brennraum, die regulierbare Verbrennungsluft sowie die zugänglichen Brenn-, Asche- und Reinigungsbereiche unterstützen einen überschaubaren manuellen Heizbetrieb. Eine integrierte Kühlschleife ermöglicht die Einbindung einer thermischen Sicherheitseinrichtung gegen Überhitzung. Beim Betrieb mit Scheitholz erreicht der KTP 49 einen Wirkungsgrad von 89,3 % und die Kesselklasse 5. Bei Braunkohle beträgt der Wirkungsgrad 87,8 % und die Kesselklasse 4. Für beide Hauptbrennstoffe erfüllt der Kessel die Ecodesign-Anforderungen. Systemintegration & Kompatibilität Der erforderliche Schornsteinzug des KTP 49 liegt zwischen 19 und 26 Pa. Der Rauchrohranschluss besitzt einen Durchmesser von 220 mm. Für einen geeigneten Anlagenbetrieb ist eine Rücklauftemperatur von mindestens 55 °C einzuhalten; als günstiger Betriebsbereich für den Rücklauf sind etwa 63 bis 65 °C vorgesehen. Als Orientierungswert ist ein Pufferspeicher mit mindestens 2.000 Litern vorgesehen. Die tatsächliche Dimensionierung von Pufferspeicher, Rücklaufanhebung, Pumpen, Ausdehnungsgefäß und Sicherheitseinrichtungen muss zur Heizlast und Anlagenhydraulik passen. Der KTP 49 kann zudem mit einem geeigneten Pelletbrennersystem nachgerüstet und damit auf automatisierten Pelletbetrieb erweitert werden. Technische Daten im Überblick Nennleistung 49 kW Brennstoff Scheitholz, Braunkohle; weitere geeignete Biomasse entsprechend Brennstofffreigabe Verbrennungstechnik zweistufiges Verbrennungsprinzip mit Vergasungsanteil Wirkungsgrad 89,3 % Scheitholz / 87,8 % Braunkohle Kesselklasse Klasse 5 Scheitholz / Klasse 4 Braunkohle Energieeffizienzklasse A+ Scheitholz / C Braunkohle Saisonale Energieeffizienz 78 % Max. Scheitholzlänge 580 mm Brenn-/Füllraum 123,1 l Wasserinhalt 166 l Erforderlicher Schornsteinzug 19–26 Pa Abgastemperatur bei Nennleistung 147 °C Scheitholz / 161 °C Braunkohle Rauchrohranschluss 220 mm Heizwasseranschluss 2 Zoll Max. Betriebsdruck 2 bar Max. Betriebstemperatur 90 °C Mindest-Rücklauftemperatur 55 °C Empfohlener Pufferspeicher mindestens 2.000 l Abmessungen B × T × H 748 × 803 × 1.285,5 mm Gewicht 476 kg Montage Aufstellung, hydraulischer Anschluss, thermische Sicherheitseinrichtungen und Abgasanschluss müssen fachgerecht durch qualifiziertes Personal ausgeführt werden. Der Schornstein muss den erforderlichen Zugbereich von 19 bis 26 Pa sicher bereitstellen. Bei der Aufstellplanung sind die gewählte Rauchrohrausführung, der Türanschlag sowie ausreichende Bedienungs-, Reinigungs- und Wartungsflächen zu berücksichtigen. Hinweise Der rechte Türanschlag und der vertikale Rauchrohrabgang bilden die Standardausführung. Linker Türanschlag, horizontaler Rauchrohrabgang und eine Reinigungsöffnung am Rauchrohr sind als Werksoptionen verfügbar. Eine dauerhaft zu niedrige Rücklauftemperatur sowie ungeeigneter oder zu feuchter Brennstoff können Kondensat-, Teer- und Korrosionsbildung begünstigen. Lieferumfang ROJEK KTP 49 Festbrennstoffkessel in gewählter Werksausführung Bedienungs- und Montageanleitung Entleerungsventil 1/2 Zoll PN16 thermostatischer Zugregler RT3 oder RT4 entsprechend Ausführung Aschekasten vier Stellschrauben zur Kesselausrichtung seitliche Keramikelemente entsprechend Ausführung obere Keramikelemente zur Verlängerung des Rauchgaswegs entsprechend Ausführung
Vertikal (standard), Horizontal, Vertikal mit Reinigungsöffnung, Horizontal mit Reinigungsöffnung