VALV SEGURIDAD BCE ROSC F1541 1 WALWORT
Válvula de seguridad Walworth® de bronce, modelo 2B10, con conexiones roscadas NPT y palanca de prueba, en medida de 1". Protege calderas, líneas y equipos contra sobrepresión en servicio de aire, vapor o gas.A diferencia de la válvula de alivio, la válvula de seguridad abre de forma instantánea y total al alcanzar la presión de calibración. La descarga es lateral y puede dirigirse a línea de recuperación, a servicio o a la atmósfera.Especificaciones Modelo: 2B10 Medida: 1" · orificio designación E, área de descarga 0.196 in² Servicio: aire, vapor o gas Conexión de entrada: roscada NPT macho, ASME/B1.20.1 Conexión de salida: roscada NPT hembra, ASME/B1.20.1 Presión mínima de calibración: 0.35 kg/cm² (5 psig) Presión máxima de calibración en vapor: 17.58 kg/cm² (250 psig); para aire o gas se incrementa 3.52 kg/cm² (50 psig) Temperatura máxima de operación: 208 °C (406 °F) Capacidad de descarga de referencia: 431 pcm de aire a 100 psig (ASME B&PVC Sección VIII, 10% de sobrepresión) Materiales Base y disco: latón naval Aguja: acero al carbón Bonete, palanca y casquillo: fundición de bronce Anillos de ajuste superior e inferior: latón forjado Pernos de ajuste y tornillo de compresión: latón Disponible bajo pedido el modelo 2B10-3 con interiores en acero inoxidable 304/316 y presión máxima de calibración de 21.10 kg/cm² (300 psig) en vapor. Indique la presión de calibración requerida al ordenar.Especificaciones según catálogo Walworth® Válvula de Seguridad y Alivio de Bronce, edición 2021 V1.2. Las configuraciones físicas pueden variar de acuerdo con los estándares del fabricante.