Der SMA Storage M ist ein modularer Hochvolt-Speicher, der speziell für anspruchsvolle Heimanwendungen und kleine Gewerbebetriebe entwickelt wurde. Basierend auf langlebiger Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP) bildet der Speicher zusammen mit den SMA Hybrid-Wechselrichtern eine hocheffiziente und verlässliche Gesamtlösung für die Speicherung und optimierte Nutzung von Solarstrom. Das System zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität mit Kapazitäten von 12,3 kWh bis 49,1 kWh pro Turm sowie eine kompromisslose Auslegung auf dynamische Stromtarife, virtuellen Energiehandel (VPP) und hohe Lade- und Entladezyklen aus. Ihre Vorteile Optimiert für dynamische Stromtarife: Der Speicher bietet hohe Lade- und Entladeleistungen sowie einen garantierten Energiedurchsatz von bis zu 2 MWh/kWh. Das ermöglicht die gezielte Nutzung schwankender Börsenstrompreise. Einfache Plug & Play Installation: Die Batteriemodule lassen sich ohne aufwändige Modul-zu-Modul-Verkabelung einfach aufeinanderstapeln. Die Inbetriebsetzung erfolgt automatisch per Plug and Play. Extrem robust (IP66): Mit der Schutzart IP66 und einem breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +50 °C ist das System sowohl für Innenräume als auch für die schutzlose Außenmontage geeignet. Flexible Skalierung: Durch den modularen Aufbau lässt sich die Speicherkapazität auch nach der Erstinstallation innerhalb von zwei Jahren flexibel erweitern. LED-Ladezustandsanzeige: Direkte optische Rückmeldung des aktuellen Ladezustands (SOC) direkt am Speicher-Turm. Technische Daten im Modellvergleich Parameter SMA Storage M 12.3 SMA Storage M 16.4 SMA Storage M 20.5 SMA Storage M 28.7 SMA Storage M 36.9 SMA Storage M 49.1 Anzahl Batteriemodule 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 7 Stk. 9 Stk. 12 Stk. Nominale Kapazität 12,99 kWh 17,33 kWh 21,66 kWh 30,32 kWh 38,98 kWh 51,98 kWh Nutzbare Kapazität 12,28 kWh 16,37 kWh 20,47 kWh 28,65 kWh 36,84 kWh 49,12 kWh Nennspannung 172,8 V 230,4 V 288 V 403,2 V 518,4 V 691,2 V Betriebsspannungsbereich 151,2–191,7 V 201,6–255,6 V 252–319,5 V 352,8–447,3 V 453,6–575,1 V 604–766,8 V Abmessungen (B x H x T) 530x601x405 mm 530x732,5x405 mm 530x864x405 mm 530x1127x405 mm 530x1390x405 mm 530x1784,5x405 mm Gesamtgewicht 122,4 kg 158,7 kg 195,0 kg 267,6 kg 340,2 kg 449,1 kg (Hinweis: Zwischengrößen mit 6, 8, 10 und 11 Modulen sind im Datenblatt ebenfalls spezifiziert). Systemübergreifende Parameter Zelltechnologie: Lithium-Eisenphosphat (LFP) Max. Lade-/Entladestrom: 30 A (mit Sunny Boy Smart Energy) / 50 A (mit Sunny Tripower Hybrid X) Wirkungsgrad (Round-Trip): 93,5 % (bei 0,2 C) Komponenten-Gewicht: Batteriemodul je 36 kg / BMS-Einheit 13 kg Schutzart & Kühlung: IP66 / Natürliche Konvektionskühlung Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C (Optimal: +15 °C bis +30 °C) Anschlüsse & Schnittstellen: MC4 Evo 2 (DC) / RJ45 CAN (Kommunikation) Garantie: 10 Jahre Herstellergarantie (nach Registrierung) Zertifikate: CE, UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, VDE 2510-50 Kompatibilität & Systemintegration Der SMA Storage M fügt sich nahtlos in das SMA System-Ökosystem und die Kommunikation via Sunny Portal powered by ennexOS ein: Kompatible Wechselrichter: Sunny Tripower Hybrid X (5-15): Unterstützt bis zu SMA Storage M 36.8 (9 Module). Sunny Tripower Hybrid X (20-30): Unterstützt den Vollausbau bis zu SMA Storage M 49.1 (12 Module). Sunny Boy Smart Energy: Unterstützt bis zu SMA Storage M 28.6 (7 Module). Energiemanagement & Apps: Vollständige Visualisierung und Steuerung über die SMA Energy App, SMA 360° App sowie Anbindung an dynamische Stromtarife. Sektorenkopplung: Nahtlose Zusammenarbeit mit dem SMA Charger (E-Mobilität), Wärmepumpen und Steuerung weiterer Verbraucher im Hausnetzwerk. Lieferumfang 1x SMA Storage M BMS Einheit (STM-BMS-10) Je nach gewählter Kapazität: 3 bis 12x SMA Storage M Batteriemodul (STM-BM-4.09-10) Installationsmaterial & Dokumentation Downloads Datenblatt Garantiebedingungen für SMA Batteriespeichersysteme SMA Werksgarantie FAQ - Technische Detailfragen Kann der SMA Storage M auch im Freien aufgestellt werden? Ja. Dank der Schutzart IP66 und des weiten Betriebstemperaturbereichs von -20 °C bis +50 °C ist der Speicher für Aufstellorte im Innen- wie auch im geschützten Außenbereich geeignet. Wie schwer sind die einzelnen Komponenten bei der Montage? Jedes einzelne Batteriemodul wiegt 36 kg und die BMS-Steuereinheit wiegt 13 kg. Durch das modulare Steckdesign können die Komponenten einzeln getragen und einfach aufeinandergestapelt werden. Welche Garantievoraussetzung gilt für den SMA Storage M? SMA gewährt eine 10-Jahres-Garantie, sofern das Gerät innerhalb von 30 Tagen nach der Erstinbetriebnahme über das Portal my.sma-service.com registriert wird.
Storage M, Batterie Modul, Storage M, BMS Einheit, SMA Storage M 12.3 Speicher, SMA Storage M 16.4 Speicher, SMA Storage M 20.5 Speicher, SMA Storage M 24.6 Speicher, SMA Storage M 28.7 Speicher