Wärmepumpe ERA Pro 6 bis 16 kW mit R290 (Propan) – Monoblock
Wärmepumpe ERA Pro 6–16 kW mit R290 (Propan) – Monoblock Luft/Wasser Die ERA Pro ist eine Monoblock-Luft-Wasser-Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) zum Heizen, Kühlen und zur Warmwasserbereitung. Sie passt ihre Leistung modulierend an den tatsächlichen Bedarf des Hauses an und erreicht so auch im Teillastbetrieb eine hohe Effizienz. Erhältlich in vier Nennleistungen (6 / 9 / 13 / 16 kW) und mit drei verschiedenen Inneneinheiten (CU 1, HU 9, DHWU 9) – damit lässt sich die Anlage genau auf Ihr Gebäude und Ihre bestehende Hydraulik abstimmen. Nennleistungen 6 / 9 / 13 / 16 kW Energieeffizienz A+++ (35 °C) / A++ (55 °C) SCOP 5,10 bis 5,18 je nach Ausführung Natürliches Kältemittel R290 (Propan), GWP ≈ 3 Hohe Vorlauftemperatur bis 75 °C – auch für Heizkörper geeignet Zuverlässiger Heizbetrieb bis −25 °C Außentemperatur Leiser Betrieb mit 36–43 dB(A) Schalldruck (1 m), leistungsabhängig Herstellergarantie 5 bis 10 Jahre App-Steuerung per Smartphone/Tablet, moderne Regelung mit 7"-Touchscreen, WLAN Fortschrittliche Abtaufunktion und beheizte Kondensatwanne KfW-/BEG-förderfähig Eine Wärmepumpe, die auch im Altbau funktioniert Hohe Vorlauftemperaturen bis 75 °C, stabiler Betrieb bis −25 °C und die Möglichkeit, sowohl Heizkörper als auch Fußbodenheizung effizient zu versorgen – das macht die ERA Pro besonders interessant für den Altbau und für gemischte Anlagen (Fußbodenheizung + Heizkörper). Entscheidend ist dabei nicht das Datenblatt, sondern die saubere Einbindung: Wenn die Hydraulik stimmt und die Anlage richtig ausgelegt ist, bekommen Sie eine zuverlässige, effiziente und langfristig stabile Lösung. Genau an diesem Punkt begleiten wir Sie. R290 (Propan) – das Kältemittel der nächsten Generation Die ERA Pro arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290. Gegenüber älteren, synthetischen Kältemitteln bietet Propan einige handfeste Vorteile: höhere erreichbare Vorlauftemperaturen – ideal für bestehende Heizkörper gute Effizienz auch bei niedrigen Außentemperaturen extrem niedriges Treibhauspotenzial (GWP ≈ 3) – umweltfreundlich und zukunftssicher unabhängig von künftigen Verboten und Einschränkungen klassischer Kältemittel Das bedeutet in der Praxis: mehr Leistung bei geringerem Energieverbrauch – und eine Investition, die auch langfristig Bestand hat. Drei Inneneinheiten – passend zu Ihrer Anlage Die ERA Pro lässt sich mit drei verschiedenen Inneneinheiten kombinieren. So können Sie die Anlage entweder schlank in eine vorhandene Hydraulik einbinden oder ein komplettes, kompaktes System aufbauen: CU 1 – kompakte Anschluss-/Regeleinheit für die Einbindung in eine bestehende oder separat aufgebaute Hydraulik. Die schlanke Basisvariante. HU 9 – Hydraulikeinheit mit integrierten Hauptkomponenten für eine einfache, saubere Installation der Heizungs-Hydraulik. DHWU 9 – Hydraulikeinheit mit integriertem Warmwasserspeicher. Vereint Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung in einem kompakten System auf unter 1 m² Stellfläche – inklusive moderner Touchscreen-Steuerung. Technische Daten Technische Daten ERA Pro 6 kW ERA Pro 9 kW ERA Pro 13 kW ERA Pro 16 kW Energieeffizienz (35 °C / 55 °C) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++ SCOP EN 14825 (35 °C / 55 °C) 5,13 / 3,70 5,11 / 3,77 5,18 / 3,82 5,10 / 3,80 Saisonale ηs Heizleistung [%] 202,3 / 145,2 201,4 / 147,9 204,4 / 149,8 201,1 / 149,2 Leistung A7/W35 [kW] 6 9 13 16 Nennleistung (35 °C / 55 °C) [kW] 4,8 7,1 10 12,9 Max. Austrittstemperatur [°C] 75 75 75 75 Heizbetriebsbereich [°C] −25 bis +43 −25 bis +43 −25 bis +43 −25 bis +43 Kühlbetriebsbereich [°C] +10 bis +43 +10 bis +43 +10 bis +43 +10 bis +43 Schallleistung [dB(A)] 47 53 54 54 Schalldruck 1 m [dB(A)] 36 42 43 43 Schalldruck 3 m [dB(A)] 26 32 33 33 Stromversorgung [V] 230 230 400 400 Sicherung [A] 1 × 16 A 1 × 20 A (16 A)** 3 × 10 A 3 × 10 A Kältemittel R290 R290 R290 R290 Kältemittelmenge [kg] 0,75 0,90 1,05 1,28 Abmessungen (H×B×T) [mm] 1102 × 1021 × 557 1102 × 1021 × 557 1377 × 1021 × 557 1377 × 1021 × 557 Gewicht [kg] 130 135 190 195 WLAN-Verbindung Ja Ja Ja Ja Hersteller: Photomate s.r.o., Prokišova 356/7, 370 01 České Budějovice, Tschechien. EEK: A+++ (35 °C) / A++ (55 °C). Häufig gestellte Fragen (FAQ) Ist die ERA Pro für den Altbau geeignet? Ja. Mit Vorlauftemperaturen bis 75 °C und stabilem Betrieb bis −25 °C ist die ERA Pro eine der Wärmepumpen, die auch im Altbau und an bestehenden Heizkörpern sinnvoll arbeiten kann. Entscheidend bleibt die Auslegung: ausreichend große Heizflächen, eine saubere Hydraulik und ein passend dimensionierter Pufferspeicher. Wir prüfen das gemeinsam mit Ihnen, bevor Sie kaufen. Welche Inneneinheit ist die richtige für mich? Das hängt von Ihrer Hydraulik ab. CU 1 ist die schlanke Basis für die Einbindung in eine eigene Hydraulik, HU 9 bringt die Heizungs-Hydraulik bereits mit, DHWU 9 enthält zusätzlich den Warmwasserspeicher und ist die kompakteste Komplettlösung. Wenn Sie unsicher sind, melden Sie sich – wir empfehlen Ihnen die passende Variante. Brauche ich einen Pufferspeicher? In der Praxis gehört ein passend dimensionierter Puffer zu einer sauber funktionierenden Wärmepumpenanlage. Er sorgt für ruhigen, gleichmäßigen Betrieb, weniger Takten, stabile Abtauzyklen und eine längere Lebensdauer. Wichtig: Ein vorhandener 300-L-Warmwasserspeicher ist kein Pufferspeicher – er versorgt nur das Brauchwasser. Für die Heizung wird zusätzlich ein Pufferspeicher benötigt. Wir helfen Ihnen bei der richtigen Auslegung. Kann ich die ERA Pro selbst einbauen? Ja – der Selbsteinbau ist unser Kerngeschäft. Wir begleiten Sie technisch durch das gesamte Projekt: Auslegung, Hydraulik, Einbindung und Förderung. Voraussetzung für die KfW-Abwicklung über uns ist, dass die Inbetriebnahme durch uns als Fachunternehmen erfolgt. Ist die ERA Pro KfW-/BEG-förderfähig? Ja, die ERA Pro ist grundsätzlich im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) förderfähig. Wichtig ist die richtige Reihenfolge: Der Förderantrag muss vor Auftragsvergabe gestellt werden. Als Fachunternehmen übernehmen wir für Sie die komplette KfW-Abwicklung – Voraussetzung ist die Inbetriebnahme durch uns. Wie laut ist die Wärmepumpe? Je nach Leistung liegt der Schalldruck in 1 m Abstand bei 36–43 dB(A). Bei der Aufstellung achten wir mit Ihnen auf einen sinnvollen Standort, damit der Betrieb auch für Nachbarn unproblematisch bleibt. Ich wohne weit von Ihnen entfernt – ist das ein Problem? Nein. Wir betreuen Selbsteinbauer deutschlandweit – per Telefon, E-Mail und WhatsApp. Schicken Sie uns Fotos oder Videos am besten per WhatsApp an 015678294155, das geht meistens schneller, gerade wenn Sie am Installieren sind. Warum die ERA Pro über Bioheizer24 kaufen? Wir verkaufen die ERA Pro nicht als reinen Online-Artikel, sondern als technische Lösung. Bioheizer24 ist auf Selbsteinbauer und Sanierer spezialisiert, die ihre Anlage verstehen wollen – nicht nur geliefert bekommen. Wir unterstützen konkret bei: Leistungsdimensionierung und Auswahl der passenden Inneneinheit Pufferspeicher-Auslegung Hydraulik-Konzept und sauberer Einbindung Fördervoraussetzungen und kompletter KfW-Abwicklung als Fachunternehmen typischen Fehlerquellen beim Selbsteinbau Die meisten Probleme entstehen nicht an der Wärmepumpe selbst, sondern durch falsche Planung oder unsaubere Systemintegration. Genau hier setzen wir an. Ersatzteile und technische Unterlagen halten wir bereit, und bei Fragen während der Installation lassen wir Sie nicht allein. Fragen zur Auslegung oder zur passenden Inneneinheit? Rufen Sie uns an unter 07332 50 499 59, schreiben Sie an info@bioheizer24.de oder per WhatsApp an 015678294155.