TELERUPTEUR 2 POLE 16A . A9C30812 . SCHNEIDER
type: Product
description: Télérupteur 16A 2NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz Description : Cet Acti9 iTL est un relais à impulsions modulaire. Cet appareil 2P a 2 contacts normalement ouverts. Le courant nominal est de 16 A, la tension de fonctionnement de 24 à 250 VCA et il fonctionne avec une tension de contrôle de 230 à 240 VCA ou 110 VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles pour AC-21 ou 100000 cycles pour AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être comprise entre 50 ms et 1 s. Il est principalement utilisé pour les applications de commande d'éclairage. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Les dimensions sont (l) 18 mm x (H) 84 mm x (P) 60 mm. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2. FICHE TECHNIQUE
brand: rabatlighting
additional property: Title
  type: PropertyValue
  value: Default Title
offers: AggregateOffer
  low price: 197.50
  high price: 197.50
  price currency: MAD
  offer count: 1
  offers: Offer
    price: 197.50
    price currency: MAD
    availability: https://schema.org/InStock
    item condition: https://schema.org/NewCondition

BreadcrumbList
item list element: Home
  type: ListItem
  position: 1
  item: /
item list element: rabatlighting.com
  type: ListItem
  position: 2
  item: https://productregistry.org/merchant/rabatlighting.com
item list element: TELERUPTEUR 2 POLE 16A . A9C30812 . SCHNEIDER
  type: ListItem
  position: 3
  item: https://productregistry.org/product/JmxGm74P