Sopii suoraan MUH Ilmava 100/120 R- ja Vallox 121 MC/SE L-kätisten koneiden kanavistolähtöihin. Huom.! Muista tarkistaa jäteilmakanavan eristys koneen vaihdon yhteydessä, sillä vanhemmissa kohteissa jäteilmakanavat voivat olla eristämättä. Jos eristys on hankalaa, rakenna uusi jäteilmakanava. Kanavointia helpottaa Vallox Out/In Vario seinäpuhallus- ja ilmanottolaite. Ominaisuudet kanavalähdöt 6 x 125 mm maks. poistoilma 111 l/s @ 100 Pa maks. tuloilma 107 l/s @ 100 Pa ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 % ominaisenergiankulutusluokka (SEC) kylmässä/keskimääräisessä ilmastossa: A+/A automaattinen, osittainen lämmöntalteenoton ohitus viileäntalteenotolla Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka automaattinen tehostus, sisäinen kosteus- ja hiilidioksidianturi mahdollisuus etäohjata verkon kautta liittämällä kone MyVallox Cloud -pilvipalveluun tai MyVallox Home -kotiverkkoon takkakytkintoiminto tuloilmasuodatus ISO Coarse > 75 % + ISO ePM1 poistoilmasuodatus ISO Coarse > 75 % sähköinen jälkilämmitysvastus 900 W sähköinen lisälämmitysvastus 900 W Modbus- ja KNX-liitäntävalmius turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan ohjain sisältyy hintaan Tekniset ominaisuudet Tuoteluokka (ETIM) Lämmöntalteenottoyksikkö (asuinrakennukset) (EC011285) Lämmön talteenottotapa muu Kotelon/suojuksen materiaali teräs Lämmönvaihtimen materiaali alumiini Seinäasennus kyllä Kattoasennus ei Lattia asennus ei Käännettävä oikea/vasen versio ei Enimmäisilmamäärä, 100 Pa 400 m³/h Lämpöteho 70 % ilmamäärällä 50 Pa:ssa 80.9 % Moottorin tyyppi elektronisesti kommutoitu (EC) Jännite 230 V Taajuus 50 Hz Vaiheiden lukumäärä 1 Lämpösuojalla kyllä Sähköliitäntäliitäntä johto maadoitetulla pistotulpalla Energiatehokkuusluokka (1253/2014/EU) A Digitaalinen näyttö kyllä Langallinen ohjausyksikkö kyllä Soveltuu langalliselle ohjausyksikölle kyllä Tukee Modbus-protokollaa kyllä Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla kyllä Alueohjauksella ei Soveltuu alueohjaukselle ei Lämmityselementti kyllä VOC-anturi (VOC haituvat orgaaniset yhdisteet) ei VOC-lisäanturi kyllä Sisäinen ilmankosteusanturi (RH) kyllä Soveltuu (extra) ilmankosteusanturille (RH) kyllä Soveltuu (extra) hiilidioksiinianturille (CO") kyllä Mahdollisuus liittää keskuslämmityskattila ei Ohituksella kyllä Jatkuvalla paineensäädöllä ei Jatkuvan tilavuusvirtauksen säädöllä kyllä Jäätymissuojan tyyppi Lämmityselementti Liitännät ulkoilman puolelle liitospää Liitännät sisätilan puolella liitospää Asuntoliitäntä alapuolella ei Asuntoliitäntä vasemmalla puolella ei Asuntoliitäntö oikealla puolella kyllä Asuntoliitäntä yläpuolella kyllä Katto liitäntä, sivussa ei Katon liitäntä, päällä kyllä Tuloilmasuodatin standardin ISO 16890-1: 2016 mukaan ISO ePM1 Korkeus 525 mm Leveys 598 mm Syvyys 601 mm Kotelointiluokka (IP) IP34 Paino 65.5 kg