Hubventil DN 15 mit Innengewinde für die wasserseitige Regelung Der H215S-G ist ein 2-Wege-Hubventil aus nicht rostendem Stahl mit Nennweite DN 15, Innengewinde Rp 1/2 Zoll und der Druckstufe PN 25. Es regelt wasserseitig in stationären Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie in offenen und geschlossenen Wassersystemen. Gleichprozentige Kennlinie und Werkstoff aus nicht rostendem Stahl Der Ventilkegel wirkt als Drosselorgan und wird von einem Hubantrieb in die vom Stellsignal vorgegebene Öffnungsstellung gebracht. Angesteuert wird stetig oder im 3-Punkt-Betrieb durch ein handelsübliches Regelsystem. Durch die Profilierung des Kegels ergibt sich eine gleichprozentige Durchflusskennlinie. Ventilkörper, Schließkörper, Spindel und Sitz bestehen aus nicht rostendem Stahl AISI 304, die Spindeldichtung aus PTFE und FFKM. Die Leckrate liegt bei maximal 0,01 Prozent des Kvs-Werts. Mediumstemperatur bis 130 °C bei Kvs 1,6 m³/h Das Ventil ist für Wasser sowie Wasser mit einem Glykolanteil bis maximal 50 Volumenprozent geeignet, bei Mediumstemperaturen von 0 bis 130 °C. Der zulässige Betriebsdruck ps liegt bei 2500 kPa, der Kvs-Wert bei 1,6 m³/h. Montage mit Innengewinde und optionaler Spindelheizung Das Ventil lässt sich stehend bis liegend einbauen, eine hängende Montage mit dem Stößel nach unten ist nicht zulässig. Die Durchflussrichtung ist durch einen Pfeil am Gehäuse markiert und muss eingehalten werden. Der Anschluss erfolgt über Innengewinde Rp 1/2 Zoll. Für den Antrieb ist optional eine Spindelheizung ZH24-1-A erhältlich, der Antrieb selbst ist nicht im Lieferumfang enthalten und wird separat bestellt. Ausschreibungstext Hubventil H215S-G, nicht rostender Stahl, 2-Weg-Ausführung, DN 15 mit Innengewinde Rp 1/2 Zoll, PN 25. Kvs-Wert 1,6 m³/h, Mediumstemperatur 0 bis 130 °C, gleichprozentige Durchflusskennlinie mit einer Leckrate von maximal 0,01 Prozent des Kvs-Werts.