Condensadora Multi V 5 LG 200k BTU’s 16 TR Bomba de Calor 230V | ARUM192BTE5
Precio Incluye IVA. La unidad exterior LG Multi V 5 ARUM192BTE5 de 16 Toneladas de Refrigeración (200,000 BTU/h) representa la quinta generación en tecnología de Flujo de Refrigerante Variable (VRF). Diseñada bajo una arquitectura flexible para operar en configuraciones de Bomba de Calor (Heat Pump) o Recuperación de Calor (Heat Recovery), esta unidad optimiza la carga térmica simultánea en edificaciones comerciales y residencias de alta gama con los costos operativos más bajos del mercado. Su ingeniería integra el control por sensor dual y la gestión avanzada de refrigerante, garantizando el cumplimiento de las normativas de eficiencia energética más estrictas (ASHRAE 90.1) y maximizando la puntuación en certificaciones LEED. Innovaciones Tecnológicas y Ventajas de Ingeniería: Dual Sensing Control (Temperatura y Humedad): Minimiza las pérdidas por sobre-enfriamiento mediante el monitoreo simultáneo de la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. El sistema ajusta dinámicamente la temperatura de evaporación (SST), incrementando la eficiencia estacional hasta en un 21% frente a VRF convencionales. Compresor Ultimate Inverter Scroll: Desarrollado con tecnología de inyección de vapor de dos etapas y un rango de frecuencia ampliado (desde 10 Hz hasta 165 Hz). Maximiza la capacidad en cargas parciales y asegura una operación continua en calefacción bajo condiciones climáticas críticas (hasta -25°C). Tecnología HiPOR™ (High Pressure Oil Return): Optimiza la eficiencia volumétrica al retornar el aceite directamente a la cámara de alta presión del compresor, eliminando las caídas de presión en la línea de succión y reduciendo el consumo energético por fricción. Intercambiador Ocean Black Fin: Protección anticorrosiva certificada por UL de doble capa (resina epóxica hidrofílica y película acrílica). Diseñado específicamente para resistir ambientes salinos agresivos (ISO 12944 C5-M), contaminación urbana y lluvia ácida, prolongando la vida útil del serpentín. Smart Path y Biomimetic Fan: El ventilador de alta presión estática externa (ESP) cuenta con álabes de diseño biomimético que incrementan el caudal de aire y disminuyen la turbulencia, logrando una operación con niveles de presión sonora drásticamente reducidos. Ficha de Especificaciones Técnicas: Modelo de Unidad: ARUM192BTE5 Tipo de Sistema: VRF (Flujo de Refrigerante Variable) Capacidad Nominal de Enfriamiento: 192,000 BTU/h (16.0 TR) Capacidad Nominal de Calefacción: 216,000 BTU/h Alimentación Eléctrica: 208-230 V / 3 Fases / 60 Hz Tipo de Compresor: Inverter Scroll Hermético (LG) Refrigerante: R-410A (Precargado con control de carga inteligente) Rango de Conectividad de Unidades Interiores: Hasta 130% de la capacidad nominal de la unidad exterior Conexión de Tuberías: Línea de Líquido (3/8″ / Braze), Línea de Gas de Baja Presión (3/4″ / Braze) Aplicaciones de Proyecto Recomendadas: Edificios Corporativos y Oficinas: Ideal para zonificación precisa y gestión independiente de consumos por piso o área. Hospitalidad (Hoteles Boutique y Clínicas): La configuración de recuperación de calor permite enfriar zonas poniente mientras se calientan áreas orientales o agua caliente simultáneamente. Proyectos Residenciales Premium: Máximo confort térmico sin comprometer la estética arquitectónica gracias a sus amplias longitudes equivalentes de tubería. Ficha Técnica