HYS-8-LV-EUG2 – Inverter Hybrid Hoymiles 8kW 3 Pha (Áp Thấp)
.vns-s{scroll-behavior:smooth}.vns-s *{box-sizing:border-box}.vns-s details>summary{list-style:none!important;cursor:pointer!important}.vns-s details>summary::-webkit-details-marker{display:none!important}.vns-s details>summary::marker{content:””;display:none!important}.vns-s details>summary::after{content:”\25BC”;font-size:11px;color:#c2410c;margin-left:auto;transition:transform .25s ease;flex-shrink:0;padding-left:8px}.vns-s details[open]>summary::after{transform:rotate(180deg);color:#9a3412}.vns-s .acc>summary::before{content:””;display:inline-block;width:8px;height:8px;background:#fdba74;border-radius:999px;flex-shrink:0;box-shadow:0 0 0 4px #fff7ed}.vns-s .acc[open]>summary::before{background:#c2410c;box-shadow:0 0 0 4px #fed7aa}.vns-s a,.vns-s a:hover,.vns-s a:visited{text-decoration:none!important;color:inherit!important}html body #vnss1{font-family:’Montserrat’,-apple-system,BlinkMacSystemFont,’Segoe UI’,Arial,sans-serif!important;max-width:100%!important;margin:8px!important;padding:8px!important;background:linear-gradient(135deg,#fff7ed 0%,#ffedd5 100%)!important;border:2px solid #fdba74!important;border-radius:20px!important;color:#374151!important;line-height:1.6!important;box-shadow:0 3px 10px rgba(194,65,12,.08)!important}html body #vnss1 details.acc{background:#ffffff!important;border:2px solid #fdba74!important;border-radius:14px!important;margin-bottom:6px!important;overflow:hidden!important}html body #vnss1 details.acc[open]{border-color:#c2410c!important}html body #vnss1 .acc>summary{padding:14px 16px!important;display:flex!important;align-items:center!important;gap:10px!important;font-family:’Montserrat’,sans-serif!important;font-size:14px!important;font-weight:500!important;color:#0B2A4A!important;background:#ffffff!important;line-height:1.4!important}html body #vnss1 .acc[open]>summary{background:#ffedd5!important;border-bottom:2px solid #fdba74!important}html body #vnss1 table.vns-tbl{width:100%!important;border-collapse:collapse!important;border:none!important;margin:0!important;background:transparent!important;table-layout:fixed!important}html body #vnss1 table.vns-tbl tr{background:transparent!important}html body #vnss1 table.vns-tbl td{border:none!important;border-bottom:1px solid #fed7aa!important;background:transparent!important;vertical-align:top!important;line-height:1.5!important;word-break:break-word!important;overflow-wrap:anywhere!important}html body #vnss1 table.vns-tbl tr:last-child td{border-bottom:none!important}html body #vnss1 table.vns-tbl td.lbl{padding:13px 8px 13px 16px!important;font-size:13.5px!important;color:#6b7280!important;font-weight:400!important;width:55%!important;text-align:left!important}html body #vnss1 table.vns-tbl td.val{padding:13px 16px 13px 8px!important;font-size:13.5px!important;color:#0B2A4A!important;font-weight:500!important;text-align:right!important;width:45%!important}@media(max-width:640px){html body #vnss1 .acc>summary{padding:12px 14px!important;font-size:13.5px!important}html body #vnss1 table.vns-tbl td.lbl{width:52%!important;font-size:12.5px!important;padding:11px 8px 11px 14px!important}html body #vnss1 table.vns-tbl td.val{width:48%!important;font-size:13px!important;padding:11px 14px 11px 8px!important}html body #vnss1 div[style*=”grid-template-columns:repeat(4″],html body #vnss1 div[style*=”grid-template-columns: repeat(4″]{grid-template-columns:repeat(2,1fr)!important}}@media(max-width:420px){html body #vnss1 div[style*=”grid-template-columns:repeat(4″],html body #vnss1 div[style*=”grid-template-columns: repeat(4″]{grid-template-columns:1fr!important}} ⚡ Thông số kỹ thuật Hoymiles HYS-8.0LV-EUG2 Hoymiles HYS-8.0LV-EUG2 Công suất AC 8kW (Một pha) Loại Hybrid (Có cổng pin lưu trữ) Hiệu suất 97.6% (Châu Âu 97.0%) IP IP65 (Chống bụi, chống nước) Thông tin sản phẩm / Product Information Model code / Mã sản phẩm HYS-8.0LV-EUG2 Thương hiệu Hoymiles Inverter Type / Loại inverter Hybrid Phase / Số pha Single Phase | Low Voltage Battery / Pin lưu trữ Battery type / Loại pin Li-ion / Ắc quy chì-axit Battery voltage range / Dải điện áp pin 40 – 60 V Max. charge / discharge current / Dòng sạc / xả tối đa 160/160 A Max. charge / discharge power / Công suất sạc / xả tối đa 8000/8000 W Charging strategy for Li-ion battery / Chiến lược sạc pin Li-ion Tự thích ứng theo BMS Charging curve / Đường cong sạc 3 giai đoạn / Cân bằng External temperature sensor / Cảm biến nhiệt độ ngoài Tùy chọn Communication / Giao tiếp CAN PV Input / Đầu vào PV Recommended max. PV power / Công suất PV khuyến nghị tối đa 10400 W Max. input voltage / Điện áp đầu vào tối đa 550 V Rated voltage / Điện áp định mức 360 V Start-up voltage / Điện áp khởi động 150 V MPPT voltage range / Dải điện áp MPPT 125 – 500 V Max. input current / Dòng đầu vào tối đa 32/32 A Max. short circuit current / Dòng ngắn mạch tối đa 40/40 A MPPT number / Max. input strings number / Số MPPT / Số string tối đa 2 / 4 AC Input and Output (On-grid) / Đầu vào & đầu ra AC hòa lưới Rated output power / Công suất đầu ra định mức 8000 W Max. output apparent power / Công suất biểu kiến đầu ra tối đa 8800 VA Max. input power / Công suất đầu vào tối đa 23000 W Grid form / Dạng lưới L/N/PE Rated AC output voltage / Range / Điện áp đầu ra AC định mức / Dải 220/230, 154 – 276 V Rated grid frequency / Tần số lưới định mức 50 / 60 Hz Max. output current / Dòng đầu ra tối đa 38.3 A Max. input current / Dòng đầu vào tối đa 100 A Power factor / Hệ số công suất >0.99 (0.8 sớm pha … 0.8 trễ pha) THDi (@rated output) / Méo hài dòng điện ở công suất định mức < 3% AC Output (Off-grid) / Đầu ra AC độc lập Rated output power / Công suất đầu ra định mức 8000 W Max. output apparent power / Công suất biểu kiến đầu ra tối đa 16000 VA, trong 10 giây Back-up switch time / Thời gian chuyển mạch dự phòng < 10 ms Grid form / Dạng lưới L/N/PE Rated output voltage / Điện áp đầu ra định mức 220 / 230 V Rated output frequency / Tần số đầu ra định mức 50 / 60 Hz Max. continuous output current / Dòng đầu ra liên tục tối đa 34.8 A THDv (@linear load) / Méo hài điện áp với tải tuyến tính < 3% Efficiency / Hiệu suất MPPT efficiency / Hiệu suất MPPT 99.9% Max. efficiency / Hiệu suất tối đa 97.6% EU efficiency / Hiệu suất EU 97.0% Max. battery discharge to AC efficiency / Hiệu suất xả pin ra AC tối đa 95.0% Protection / Bảo vệ Anti-islanding protection / Bảo vệ chống đảo lưới Tích hợp PV string input reverse polarity protection / Bảo vệ ngược cực đầu vào PV Tích hợp Insulation resistor detection / Phát hiện điện trở cách điện Tích hợp Residual current monitoring unit / Bộ giám sát dòng rò Tích hợp AC overcurrent protection / Bảo vệ quá dòng AC Tích hợp AC short circuit protection / Bảo vệ ngắn mạch AC Tích hợp AC overvoltage and undervoltage protection / Bảo vệ quá áp và thấp áp AC Tích hợp Surge protection / Bảo vệ chống sét lan truyền DC Type II / AC Type III General / Dữ liệu chung Dimensions (W × H × D) / Kích thước rộng × cao × sâu 502 × 740 × 202 mm Weight / Trọng lượng 41 kg Mounting / Cách lắp đặt Treo tường Operating temperature / Nhiệt độ hoạt động -25 ~ +65°C (trên 45°C giảm tải) Relative humidity / Độ ẩm tương đối 0 – 95%, không ngưng tụ Cooling / Phương thức làm mát Làm mát thông minh Topology (Solar / Battery) / Cấu trúc cách ly Không biến áp / Cách ly cao tần Altitude / Độ cao hoạt động ≤ 2000 m Protection degree / Cấp bảo vệ IP65 Noise / Độ ồn < 40 dB User interface / Giao diện người dùng LED & App Digital input / output / Ngõ vào / ra số 1 × DI, 2 × DO Max. parallel / Số máy ghép song song tối đa 10 Communication / Truyền thông RS485, tùy chọn: Wi-Fi / Ethernet / 4G Certifications and Standards / Chứng nhận & tiêu chuẩn Grid connection standard / Tiêu chuẩn kết nối lưới EN 50549, NRS 097-2-1 Safety / EMC standard / Tiêu chuẩn an toàn / EMC IEC 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 📋Nội dung được trích từ datasheet chính hãng Hoymiles HYS-8.0LV-EUG2 (Global REV1.4).Liên hệ Việt Nam Solar — Hotline 088.60.60.660 để biết thêm chi tiết