Inversor Solar Híbrido Luxpower 6kW 110/220V (SplitPhase) 2MPPT SNA-BR-6000 Monitoramento Wifi
Inversor Off-Grid · 6kW · 127/220V Toda a sua energia, em perfeita sintonia. O LUXPOWER SNA 6000-BR reúne solar, bateria, rede e gerador em um só cérebro — 6kW de potência com saída dividida 127V/220V, decidindo em tempo real a melhor fonte a cada instante. Imagem principal A essência de um off-grid completo SolarBateriaRedeGerador Quatro origens de energia, gerenciadas de forma inteligente e contínua. O SNA 6000-BR escolhe a fonte ideal a cada momento, mantém suas cargas sempre ativas e ainda armazena o excedente para quando você precisar. Desempenho Potência de sobra, com rendimento de ponta. 93,0% Eficiência máxima · 99,9% no rastreamento MPPT 6.000WPotência nominal de saída com saída dividida 127V/220V, fora da rede. 8.000WEntrada solar máxima em 2 MPPTs independentes (4.000W + 4.000W). 140ACorrente máxima de descarga (125A de carga) em banco de baterias 48V. <7msComutação sem interrupção, sem que suas cargas percebam a troca. Feito para crescer Um sistema que acompanha o seu consumo. 16× Expansão em paralelo Una até 16 inversores e chegue a 96kW de potência total, sem trocar de sistema. 9.000W Entrada AC robusta Até 9kW de entrada pela rede e 45A de corrente contínua de passagem AC. 7.370W Porta de gerador Entrada dedicada de 32A em 127/220V, com relés de bypass de 60A. O equipamento Projetado com esmero, por dentro e por fora. Conexões Conexões Traseira Traseira Lateral Lateral Sempre sob controle Seu sistema inteiro, na palma da mão. Display LCD + LED com leitura em tempo real de cada origem de energia — solar, bateria, rede e gerador. Comunicação Wi-Fi, RS485 e CAN para acompanhar e configurar de onde estiver, além de resfriamento inteligente que mantém o desempenho sob alta demanda. Disjuntores de gerador, carga e bateria e a chave seccionadora de PV já vêm integrados ao equipamento. Display LCD + LED Monitoramento Wi-Fi RS485 / CAN Resfriamento inteligente Disjuntores integrados Ficha técnica Especificações completas. Dados oficiais do datasheet LUXPOWERTEK — modelo SNA 6000-BR, série fora da rede. 6.000WSaída nominal 8.000WEntrada FV máx. 48VBanco de baterias 24kgPeso · IP20 Entrada FV (CC) Potência máxima de entrada FV8.000W (4.000/4.000) Tensão nominal de entrada FV320V Entradas MPPT independentes2 · (1:1) Faixa de tensão de entrada FV100~500V Faixa de tensão MPPT120~385V Tensão de inicialização100V Corrente máx. de entrada por MPPT17A / 17A Corrente máx. de curto-circuito por MPPT25A / 25A Bateria Tipo de bateria compatívelLítio-Íon / Chumbo-Ácido Tensão nominal da bateria48V Faixa de tensão da bateria38,4~60V Corrente máx. de carga / descarga125A / 140A Potência máx. de carga / descarga6.000W Ativação forçada da bateria por FVSim Ativação forçada da bateria pela redeSim Saída UPS / Backup Potência nominal de saída6.000W Tensão nominal de saída127/220V Corrente nominal de saída27,3A @127V/220V Frequência nominal de saída50/60Hz Potência de pico / duração2×Pn · <2s Tempo de comutação<7ms · <20ms (paralelo) Forma de onda / THDVSenoidal · <3% Rede AC Tensão nominal de AC127/220V Frequência nominal de AC60Hz Corrente máx. de entrada de AC41A @220V · 37,5A @240V Potência máx. de entrada de AC9.000W Corrente contínua máx. de passagem AC45A Gerador Tensão nominal do gerador127/220V Frequência nominal do gerador60Hz Corrente nominal de entrada32A Potência nominal de entrada7.370W Corrente nominal dos relés de bypass60A Eficiência Eficiência máxima de MPPT99,9% Eficiência máxima93,0% Eficiência máx. de carga / descarga93,0% TopologiaSem transformador Disjuntores integrados Disjuntor de AC e UPS50A / 230VAC Disjuntor de bateria200A / 80VDC Disjuntor de gerador50A / 230VAC Interruptor DC (chave FV)Integrado Nota do fabricante: 115A @48VDC (AC), 125A @44VDC (AC), 125A @48VDC (FV). Geral Dimensões (L×A×P)450×650×150mm Peso24kg Grau de proteçãoIP20 Temperatura de operação0~50°C Temperatura de armazenamento-15~60°C Umidade relativa / altitude5~95% · <2.000m Display e comunicaçãoLCD+LED · RS485/Wi-Fi/CAN Resfriamento / ruídoInteligente · <50dB Garantia2 anos Normas e certificaçõesCSA C22.2 · UL 1741 · FCC 15B Segurança Proteções integradas. Sobrecorrente / sobretensão Corrente de curto-circuito de AC Monitoramento de rede Surtos de AC — Tipo III Polaridade reversa da bateria Interruptor DC integrado Desligamento rápido (Rapid Shutdown) Detecção de arco de PV (AFCI) Disjuntores de gerador, carga e bateria ✦ Garantia de 2 anos LUXPOWER Investimento protegido, do começo ao fim. Cobertura de 2 anos direto com a LUXPOWER, em conformidade com CSA STD. C22.2 No.107.1, UL STD. 1741 e FCC Part 15B. Saída dividida 127V/220V @ 60Hz. Suporte técnico vitalício MeuGerador — instalação, configuração e manutenção durante toda a vida útil do equipamento.