Warmtepomp buffer HP Basic-Bf 50, verticaal wandmodel H 750 x Ø 350 mm
Buffertank voor de opslag van warm en koud, primair water bij warmtepomp-systemen (lucht/water, bodem/water). Geschikt voor verwarming en koeling. De stalen kuip is voorzien van roestwerende lak en zo beschermd tegen condensatie-vorming. Deze hydraulische scheiding maakt het primaire debiet van de warmtebron totaal onafhankelijk van de secundaire kring(en). Zowel in het geval van 1 of meerdere kringen vloerverwarming, ventilo-convectoren, radiatoren… Voor een stabielere werking en merkelijk langere levensduur van de warmtepomp door het minimaliseren van het aantal start-/stop-cycli van de compressor. Inhoud: 49 liter. Kan ook dienst doen als thermische “batterij”: opslag van energie-overschotten van fotovoltaïsche zonnepanelen, bij negatieve energieprijzen… bij stockage 20/65° C: 2,56 kWatt bij stockage 35/65 °C: 1,70 kWatt Geleverd met ophangbeugels. Maximum bedrijfsdruk: 6 bar. Maximum bedrijfstemperatuur: 95 °C. Isolatie: 25 mm polyurethaan-schuim met PVC-mantel. Stilstandsverlies: 56 Watt. ERP-klasse: C Leeggewicht: 18 kg. Afmetingen: buiten-diameter: 350 mm “binnen”-diameter (kuip zonder isolatie): 300 mm hoogte (H): 750 mm Aansluitingen: hoofd-aansluitingen (a): 5/4” thermometers, voelerhulzen, klep… (b): ½” ontluchter, aflaatkraan… (g,s): ½” (#hpbufkb050) Enkel op bestelling, snel leverbaar (enkele werkdagen). Prijs bij afhaling (levering op aanvraag).