Con el control ITAC se ha logrado reducir el tamaño de las transferencias automáticas obteniendo además de la reducción de espacio, prestaciones adicionales como son: Fácil mantenimiento. No requiere pilas para conservar memoria. Posibilidad para funcionar en transferencias monofásicas y trifásicas. Rápida fabricación de las transferencias. Protecciones al sistema eléctrico. El control para interruptor de transferencia automática, tiene los siguientes objetivos: Sensar el estado del voltaje del suministro normal. Dar orden para que el arrancador automático o mando de arranque y par de la planta de emergencia, haga funcionar la planta en caso de falla por: Bajo voltaje, Alto voltaje, Falta de fase e Inversión de la secuencia de fases. Dar orden para que el sistema sea desconectado del servicio normal y transferido al sistema de emergencia, una vez la planta se encuentre generando normalmente. Pasar de nuevo la carga al suministro normal, una vez se restablezca el servicio normal. Permitir que la planta de emergencia trabaje un rato en vacío con el fin de que se enfríe. Especificaciones: Voltaje de alimentación: 120/208, 127/220, 254/440, 277/480 VAC. Voltaje de sensado: 120/208, 127/220, 254/440, 277/480 VAC. Modo de operación: monofásico y trifásico, seleccionable con un interruptor en la tapa posterior. Consumo: 5 VA. Frecuencia: 55-65 Hz. Capacidad de los contactos: 5 A a 250 VAC o 3 A a 24 VDC. Señalizaciones: CN cerrado, CE cerrado, No operación de planta, Voltaje alto emergencia, Voltaje bajo emergencia, Voltaje alto normal Falta o inversión de fase Voltaje bajo normal. Prueba Temporizaciones: 0 – 30 segundos normal a emergencia, 0 – 30 segundos emergencia a normal, 0 – 300 segundos apagado de planta.