Válvula de Bola Eléctrica de 3 Vías T-Port de Acero Inoxidable Rp 1-1/2'' 24 V AC/DC
Este actuador eléctrico JP Fluid Control se ofrece en combinación con una válvula de bola 3- vías TamesonPRO. La válvula tiene roscas de tubería Rp 1-1/2'' (rosca interna, BSP). La carcasa de la válvula está hecha de acero inoxidable con bola de acero inoxidable y sellado de PTFE. El actuador es adecuado tanto para 24 voltios CC (corriente continua) como para 24 voltios CA 50/60Hz (corriente alterna). Con interruptores en la placa de circuito, el actuador puede configurarse para CA o CC. La configuración predeterminada de fábrica es corriente continua (CC). El actuador tiene una robusta carcasa de aluminio (IP67, siempre que se conecte un cable adecuado) y entrega un par máximo de 50 Nm. La válvula gira de 0 a 90 grados en 13 segundos. Cuando la bola alcanza una posición final, el motor eléctrico se apaga y no consume energía. El actuador está equipado con dos interruptores de límite adicionales para retroalimentación de posición. Los interruptores de límite están posicionados a 0 y 90 grados. Si es necesario, el usuario puede ajustar la posición angular de los interruptores. Un indicador mecánico de posición en la parte superior del actuador muestra la posición de la válvula. El actuador está equipado con un accionamiento manual.La válvula tiene un diámetro de 32 mm, con un valor Kv de 74.9 m3/h (Cv = 86.58 gpm). Kv expresa el caudal de agua en m3/h a una caída de presión de un bar. La válvula está clasificada hasta 69 bar a 20°C (1000 psi a 68°F). Es adecuada para temperaturas desde -29°C hasta 210°C (-20°F hasta 410°F). La válvula es adecuada para agua, vapor, aceite, aire comprimido, combustibles, disolventes y medios agresivos.