Defro DBO 300 Wärmespeicher mit 3,2 m² Wärmetauscher – 300 Liter
Produktüberblick & Einsatzbereich Der Defro DBO 300 ist ein stehender, wärmegedämmter Wärmespeicher mit 300 Litern Nennvolumen und einem integrierten Wärmetauscher. Er nimmt thermische Energie auf, speichert sie zwischen und gibt sie entsprechend dem Bedarf der angeschlossenen Heizungsanlage wieder ab. Die Kombination aus 300 Litern Speichervolumen und einer Wärmetauscherfläche von 3,2 m² unterstützt die Einbindung unterschiedlicher Wärmeerzeuger. Das Behältervolumen ist für Heizungswasser oder einen geeigneten neutralen Wärmeträger vorgesehen und nicht für die direkte Speicherung von Trinkwasser freigegeben. Technik & Ausstattung Der integrierte Wärmetauscher besitzt eine Fläche von 3,2 m² und einen Inhalt von 15,8 Litern. Angegeben sind eine Wärmetauscherleistung von 69,0 kW und ein Durchfluss von 1.720 Litern pro Stunde. Die tatsächlich übertragbare Leistung richtet sich nach den Systemtemperaturen, dem Volumenstrom und der hydraulischen Einbindung. Mehrere seitliche Anschlusspositionen ermöglichen eine flexible Einbindung in unterschiedliche Anlagenkonzepte. Fühleranschlüsse auf verschiedenen Speicherhöhen unterstützen die Temperaturerfassung. Eine separate Muffe kann bei geeigneter Ausführung für einen optionalen Elektroheizeinsatz genutzt werden. Vorteile im Alltag Die stehende Zylinderbauform benötigt trotz des Speichervolumens von 300 Litern nur eine vergleichsweise kleine Stellfläche. Die abnehmbare Wärmedämmung erleichtert die Einbringung und reduziert Wärmeverluste während des Betriebs. Unterschiedliche Anschluss- und Fühlerpositionen erleichtern die Anpassung an das jeweilige Heizsystem. Die Energieeffizienzklasse C und ein Bereitschaftsverlust von 97,2 Watt kennzeichnen die energetischen Eigenschaften der 300-Liter-Ausführung. Systemintegration & Kompatibilität Der Defro DBO 300 kann in geschlossenen Heizungsanlagen mit geeigneten Heizkesseln, Wärmepumpen und weiteren Wärmeerzeugern eingesetzt werden. Auch eine Einbindung in entsprechend geplante Solarthermie-Systeme ist grundsätzlich möglich. Speichervolumen, Wärmetauscher, Volumenstrom, Druckverhältnisse und Systemtemperaturen müssen zum jeweiligen Anlagenkonzept passen. Die Zuordnung der Anschlüsse und Medienkreise ist vor der Montage anhand der tatsächlich gelieferten Ausführung zu prüfen. Technische Daten im Überblick Nennvolumen 300 Liter Anzahl Wärmetauscher 1 Maximale Temperatur 90 °C Maximaler Betriebsdruck 3 bar Höhe 1.782 mm Außendurchmesser inklusive Dämmung 675 mm Behälterdurchmesser 505 mm Leergewicht ca. 80 kg Trinkwassergeeignet Nein, nicht zur direkten Trinkwasserspeicherung Montage Transport, Aufstellung, hydraulischer Anschluss und Erstinbetriebnahme sind durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen. Der Speicher ist senkrecht auf einer ebenen, trockenen, frostfreien und dauerhaft tragfähigen Fläche aufzustellen. Bei vollständig gefülltem Speicher ist ohne weitere Anbauteile mit einer Mindestlast von ungefähr 380 kg zu rechnen. Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Entlüftung, Entleerung und Rohrleitungsdimensionierung sind passend zur Gesamtanlage auszulegen. Hinweise Der maximale Betriebsdruck von 3 bar und die maximale Mediumtemperatur von 90 °C dürfen nicht überschritten werden. Zwischen Speicher und Sicherheitsventil darf keine Absperrung oder Querschnittsverengung eingebaut werden. Die angegebene Wärmetauscherleistung ersetzt keine hydraulische oder thermische Auslegung. Vor Montage und Inbetriebnahme sind Modell, Anschlussausführung, Medienführung und Betriebsgrenzen am Typenschild zu kontrollieren. Lieferumfang 1 × Defro DBO 300 Wärmespeicher Wärmedämmung und Außenverkleidung gemäß Lieferausführung