Coffret de Protection Batterie Basse Tension 125 A - 500 V DC - Disjoncteur Magnétothermique avec Presse-étoupes
Coffret de Protection Batterie Basse Tension 125 A - 500 V DC Le coffret de protection batterie basse tension est spécialement conçu pour sécuriser les raccordements entre les batteries de stockage et les onduleurs hybrides. Équipé d'un disjoncteur magnétothermique 125 A - 500 V DC intégré, il protège efficacement les installations contre les surcharges, les courts-circuits et les défauts électriques tout en facilitant les opérations de maintenance. Protection optimale des systèmes de stockage Ce coffret constitue une solution indispensable pour sécuriser les batteries de stockage basse tension utilisées dans les installations photovoltaïques. Son disjoncteur magnétothermique DC assure une coupure rapide en cas d'anomalie électrique afin de protéger les équipements et garantir la sécurité de l'installation. Installation simple et rapide Le coffret est livré avec des presse-étoupes intégrés permettant un passage de câbles propre et sécurisé. Compatible avec des câbles jusqu'à 35 mm², il facilite le raccordement des batteries aux onduleurs tout en garantissant une excellente tenue mécanique des connexions. Conçu pour les environnements techniques Fabriqué à partir d'une enveloppe robuste en ABS et polycarbonate, le coffret bénéficie d'un indice de protection IP65 lorsqu'il est installé, permettant une utilisation en intérieur ou dans des espaces extérieurs protégés. Sa résistance aux chocs et aux variations de température en fait une solution fiable pour les installations photovoltaïques modernes. Sécurité et conformité Le dispositif est conforme à la norme IEC / EN 60947-2 et intègre un pouvoir de coupure de 10 kA ainsi qu'une résistance aux surtensions de 6 kV. Ces caractéristiques garantissent un haut niveau de protection pour les systèmes de stockage d'énergie basse tension. Caractéristiques principales Fonction : protection batterie basse tension Disjoncteur magnétothermique intégré Tension nominale : 500 V DC Courant nominal : 125 A Nombre de pôles : 2 Pouvoir de coupure : 10 kA Résistance aux surtensions (Iimp) : 6 kV Courbe de déclenchement : C Compatible câbles jusqu'à 35 mm² Presse-étoupes intégrés pour passage de câbles Montage sur rail DIN 35 mm Matériau du coffret : ABS et polycarbonate Indice de protection du coffret : IP65 Température de fonctionnement : -25 °C à +40 °C Installation intérieure ou extérieure sous abri Dimensions : 231 × 166 × 113 mm Couple de serrage : 2,5 à 3 Nm Conforme à la norme IEC / EN 60947-2 Applications recommandées Ce coffret de protection est recommandé pour toutes les installations photovoltaïques équipées de batteries basse tension. Il assure une protection fiable entre la batterie et l'onduleur hybride et constitue un élément essentiel pour garantir la sécurité, la conformité et la durabilité du système de stockage d'énergie. Une unité est généralement requise par batterie installée.