Unico Evo monoblock 30 HP EVANX R32 + invertermotor 2,6 kW koelen + 2,4 kW bijverwarmen (incl. IR afstandsbediening en WiFi)
Unico Evo monoblock 30 HP EVANX R32 + invertermotor 2,6 kW koelen + 2,4 kW bijverwarmen (incl. IR afstandsbediening en WiFi) De airconditioner zonder buitenunit in warmtepompuitvoering ontworpen voor installatie laag aan de wand, zoals de positie van een conventionele watergevoerde radiator. Aan de buitenkant zijn slechts twee gaten noodzakelijk en een eventuele derde voor de condensafvoer, alleen wanneer men gebruik maakt van de verwarmingsfunctie. Functies Verkoeling, bijverwarming, ontvochtiging en ventilatie Economy-functie: voor energiebesparing, door automatisch de prestaties van de machine te optimaliseren Auto-functie: moduleert de bedrijfsparameters in verhouding tot de omgevingstemperatuur Silent Mode-functie: modus die de machine instelt op het laagste geluidsniveau. De compressor en de ventilatoren worden ingesteld om een geluidsdruk te bereiken van slechts 30 dB(A). Sync power system: De nieuwe compressor Twin Rotary en de geavanceerde elektronica zijn gesynchroniseerd voor het grootste akoestisch comfort, onder alle bedrijfsomstandigheden. Modulerende elektrische weerstand: Onder een bepaalde buitentemperatuur schakelt de unit automatisch over van warmtepomp naar elektrische verwarming, om zelfs bij de koudste buitentemperaturen comfort te garanderen. De schakeltemperatuur kan tijdens de installatie worden ingesteld. De elektrische weerstand werkt modulerend, het vermogen varieert naarmate de ingestelde ventilatiesnelheid varieert (1,50 kW bij Vmin, 1,75 kW bij Vmed en 2,00 kW bij Vmax). Timer 24h met Wifi geïntegreerd. Specificaties Max. vermogen: 3,1 kW Klasse bij koeling: tot A Natuurlijk koudemiddel: R32 (GWP=675) Interne lay-out van de machine geoptimaliseerd voor eenvoudig onderhoud. Brede flap voor een gelijkmatige verspreiding van de lucht in de ruimte. Uitgerust met een multifltersysteem bestaande uit een elektrostatisch flter (met anti-stof functie) en een actief koolstofûlter (doeltreffend tegen nare geurtjes). Display met achtergrondverlichting en touchbediening op de machine. Contact aan/uit voor inschakeling of energy boost. Er is een RS485 poort geschikt voor de controle van de airconditioning met externe BMS via Modbus RTU. Verpakking 100% recyclebaar, 98% plasticvrij. Condensafvoer: Verplicht, behalve wanneer bij de installatie de modus “ALLEEN KOUD”. Zie de installatiehandleiding voor details. Randvoorwaarden voor de werking Interne omgevingstemperaturen: Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen DB 35°C – WB 24°C Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen DB 18°C Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen DB 27°C Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen – Externe omgevingstemperaturen: Maximale bedrijfstemperaturen bij koelen DB 43°C – WB 32°C Minimale bedrijfstemperaturen bij koelen – Maximale bedrijfstemperaturen bij verwarmen DB 24°C- WB 18°C Minimale bedrijfstemperaturen bij verwarmen -15°C