Rozvádzač je určený pre trojfázové tepelné čerpadlá s výkonom 8–16 kW a zabezpečuje napájanie, istenie a ovládanie všetkých súvisiacich silových a ovládacích okruhov. Rozvádzač je teda navrhnutý pre pracovné vodiče L1, L2, L3 a N, spolu s ochranným vodičom PE. Rozvádzač je osadený 4-pólovým prúdovým chráničom NOARK typu 25/4/0,03-F Ex9L-H s citlivosťou 30 mA, samostatnými 3-pólovými ističmi NOARK Ex9BN 3P B16 pre silové výstupy. 1-pólovým ističom 16B pre istenie špirály v bojleri a B2 pre pomocný ovládací okruh. Ovládacie časti sú riešené pomocou troch modulárnych relé NOARK Ex9CH16M s menovitým prúdom 16 A. Relé umožňujú automatické spínanie ovládacích výstupov a zároveň aj manuálne ovládanie podľa potreby servisu alebo prevádzky.