Especificaciones técnicas Artículo: Interruptor 100% termomagnético de 2 polos. Marca: Exceline Profesional. Modelo / Referencia: GQL-60-A-2. Amperaje Nominal: 60 A. Voltaje de Alimentación: 240 V~. Frecuencia Nominal: 50/60 Hz. Capacidad de Interrupción (Poder de Corte): 10 kA. Curva de Disparo: Curva C (disparo instantáneo de 5 a 10 veces la corriente nominal). Mecanismo de Seguridad: Integra un matachispa interno y una cámara de disipación de arco eléctrico. Sus componentes magnético y térmico actúan de forma separada para mayor durabilidad. Material de la Carcasa: Nylon® con alta resistencia a caídas y altas temperaturas. Montaje: Diseño enchufable, compatible con centros de carga estándar. Capacidad de Bornera (Cableado): Cu AWG #14 – #6 (2,5 – 16 mm²). Dimensiones Físicas (Ancho x Alto x Profundidad): 50.0 x 84.5 x 75.0 mm. Peso: 0,221 kg.