Caldaia EK C 24Kw A Condensazione METANO/GPL- Unical
Caldaia Unical EK C 24Kw A Condensazione METANO/GPL è la caldaia murale a condensazione, a camera stagna, con scambiatore in acciaio inox e produzione istantanea di acqua caldaia sanitaria. Si distingue per le sue dimensioni compatte, con una profondità ridotta a 25 cm, ideale quindi sia per sostituzioni che per nuove installazioni, anche in box caldaia esistenti. Il sistema di regolazione con tecnologia Gas Adaptive, di serie, permette l’autocalibrazione della combustione, facilitando le operazioni di prima accensione e di manutenzione. Unical eK C 24 ha una potenza termica riscaldamento/sanitario di 24 kW, produzione di acqua calda sanitaria fino a 13,1 l/min, funzionamento a metano o GPL (kit a corredo). Vantaggi Caldaia a Condensazione Unical EK C 24 METANO/GPL: EK 24 è la caldaia murale Unical a condensazione con camera di combustione stagna verso l’ambiente, dalle dimensioni compatte ed un design innovativo, per abbinarsi a qualsiasi circostanza o arredamento. Con rapporto di modulazione 1:5, studiata per produrre acqua calda per il riscaldamento di ambienti e per uso sanitario, e permette di adattarsi all’impianto già esistente. Per interagire con la caldaia ed usufruire di tutti i suoi comfort, la caldaia Unical EK C 24kw presenta un pannello digitale retroilluminato, per poter gestire la caldaia e le sue funzioni nel modo più semplice ed intuitivo possibile. Scambiatore di calore brevettato: Particolare è il suo scambiatore in acciaio Inox, risultando essere estremamente affidabile grazie all’altissima circolazione d’acqua e durata grazie al suo progetto caratterizzato dalle basse perdite di carico, maggior volume di combustione e minore riduzione dei depositi. Grazie al bruciatore Premix Low NOx raffreddato dall’acqua dell’impianto, riducendo drasticamente le emissioni e contemporaneamente recupera calore, prodotto dalle microfiamme, aumentando l’efficienza ed il funzionamento della caldaia. Caratteristiche Caldaia Unical EK C 24Kw A Condensazione METANO/GPL: Marca: Unical Modello: EK C 24 Alimentazione: METANO/GPL Potenza: 24kW Classe di efficienza stagionale per riscaldamento: A Classe di efficienza stagionale sanitaria: A Portata termica nominale/minima in riscaldamento/sanitario kW risc. 24-3 / san. 24-3 Potenza utile nominale/minima in riscaldamento/sanitario kW risc. 23,3-2,8 / san. 23,6-2,8 Potenza utile in condensazione nominale/minima 50°- 30° kW 25,3 – 3,1 Rendimento utile a carico nom./min. 80°-60°(dir. CE 92/42) % 97,1 Rendimento utile a carico nom./min. 50°-30°(dir. CE 92/42) % 106,2 Efficienza energetica stagionale del riscald. d’ambiente ηs % 92 Pot. termica utile in regime di alta temp. (Tr 60°C / tm 80°C) P4 kW 23,3 Rendimento alla potenza termica nominale in regime di alta temperatura (Tr 60°C / Tm 80°C) η4 % 87,4 Potenza utile al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura (Tr 30°C) P1 kW 7,8 Rendimento al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura (Tr 30°C) η1 % 97,4 Classe di NOx 6 Consumo elettricità annuale QHE GJ 73 Profilo di carico dichiarato XL Efficienza energetica di riscald. dell’acqua ηWH % 83 Consumo quotidiano di combustibile Qfuel kWh 23,58 Produz. A.C.S. in cont. Dt 25 K (miscelata) l/min 13,1 Capacità vaso espansione l 6 Produzione di condensa max kg/h 3,9 Pressione del circuito di riscaldamento/sanitario (min/max) bar 0,9 / 6,0 Prevalenza disponibile alla base del camino min. / max. Pa 2 / 130 Livello di pressione sonora LpA a funzionamento nom. (*) dB(A) 47 Grado di protezione IP X5D Peso netto kg 28 Modulazione: 1:5 Dimensioni A x P x L: 700-250-420mm